Mühleberg Nuclear Power Plant
முஹ்லெபெர்க் அணு மின் நிலையம் (Mühleberg Neuklear Power Plant, கேகேஎம்) என்பது சுவிட்சர்லாந்தின் பெர்ன் கேண்டனில் உள்ள முஹ்லெபெர்க் நகராட்சியில் முன்பு செயல்பாட்டில் இருந்த அணு மின் நிலையம் ஆகும். பி. கே. டபிள்யூ எஃப். எம். பி எனர்ஜி ஏஜி நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் இந்த ஆலை 1972 நவம்பர் 6 முதல் 2019 டிசம்பர் 20 வரை மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்தது. இந்த ஆலையின் அணுசக்தி பணிநீக்கம் ஜனவரி 2020 இல் தொடங்கியது, தற்போது 2034 க்குள் நிறைவடையும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பெஸ்னாவ் 1 இன் திட்டத்திற்கு இணையாக, அப்போதைய பெர்னிஷ் கிராஃப்ட்வெர்கே ஏஜி பெர்ன் மண்டலத்தில் இரண்டாவது அணு மின் நிலையத்தை கட்ட முடிவு செய்தார். முஹ்லெபெர்க் சாத்தியமான இடமாக அடையாளம் காணப்பட்டார் மற்றும் சுவிஸ் கூட்டாட்சி எரிசக்தி அலுவலகம் (எஸ். எஃப். ஓ. இ) 21 ஜூலை 1965 அன்று இந்த தேர்வுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 21 மார்ச் 1967 அன்று, முதல் பகுதி கட்டுமான அனுமதி வழங்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து 7 மார்ச் 1968 அன்று இறுதி அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அணு உலை மார்ச் 1971 இல் நெருக்கடி நிலைக்கு வந்தது, ஆனால் விசையாழி இல்லத்தில் ஏற்பட்ட தீ காரணமாக, ஆலையை பழுதுபார்ப்பதற்காக மூட வேண்டியிருந்தது. இது 1972 நவம்பர் 6 அன்று வணிக ரீதியான செயல்பாட்டைத் தொடங்கியது. வரம்பற்ற இயக்க உரிமம் இல்லாத ஒரே சுவிஸ் அணு மின் நிலையம் கே. கே. எம் ஆகும். பணியமர்த்தலின் போது கவனிக்கப்பட்ட சிக்கல்கள் மற்றும் அமெரிக்காவில் நிகழ்த்தப்பட்ட அவசர குளிரூட்டும் அமைப்புகள் குறித்த சில சோதனைகள் காரணமாக, 1980 வரை இது ஆறு மாத உரிம நீட்டிப்புகளைப் பெற்றது, பின்னர் ஒரு வருடமாக அதிகரித்தது. அதைத் தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள், ஏழு ஆண்டுகள் மற்றும் பத்து ஆண்டு உரிம நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டது. இந்த நீட்டிப்புகள் ஆபரேட்டர் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகளால் நியாயப்படுத்தப்பட்டன. இயக்க உரிமம் 1998 இல் மீண்டும் நீட்டிக்கப்பட்டது மற்றும் 31 டிசம்பர் 2012 அன்று காலாவதியாகும் என்று இருந்தது; இருப்பினும், வரம்பற்ற உரிமம் 21 டிசம்பர் 2009 அன்று வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆலை 1990 ஆம் ஆண்டிலும் மீண்டும் 1996 ஆம் ஆண்டிலும் ஒரு வரம்பை அகற்றக் கோரியது, ஆனால் அவை இரண்டும் அரசியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப காரணங்களுக்காக சுவிஸ் ஃபெடரல் கவுன்சிலால் நிராகரிக்கப்பட்டன. 2005 முதல் எஸ். எஃப். ஓ. இ. யில் நிலுவையில் இருந்த மூன்றாவது கோரிக்கை 21 டிசம்பர் 2009 அன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. உள்ளூர் மக்களால் மின் உற்பத்தி நிலையத்தை ஏற்றுக்கொள்வது மாறுபட்டது. கே. கே. எம் கட்டப்பட்டபோது அணுசக்திக்கு சிறிய எதிர்ப்பு இருந்தது, ஆனால் த்ரீ மைல் தீவில் ஏற்பட்ட விபத்துக்குப் பிறகு நிலைமை விரைவாக மாறியது. 1992 ஆம் ஆண்டில் பெர்ன் மண்டலத்தில் ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு மின் உற்பத்தி நிலையத்திற்கு வரம்பற்ற இயக்க உரிமம் வழங்குவதை நிராகரித்தது, 51 சதவீதம் பேர் எதிராக வாக்களித்தனர். 2003 ஆம் ஆண்டில், 68 சதவீத மக்கள் ஸ்ட்ரோம் ஓன் ஆடம் என்ற முன்முயற்சியை நிராகரித்தனர், இது 2005 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆலை அணுசக்தி அல்லாத மின் உற்பத்தியால் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று முன்மொழிந்தது. கண்டோனல் மட்டத்தில் இதேபோன்ற முன்மொழிவு ஏற்கனவே 2000 ஆம் ஆண்டில் 64 சதவீத வாக்காளர்களால் நிராகரிக்கப்பட்டது. 2006 ஆம் ஆண்டில் பெர்னீஸ் அரசாங்கம் அணுசக்தியை கைவிடுவது உட்பட ஒரு நடுத்தர கால எரிசக்தி மூலோபாயத்தை முன்வைத்தது. எவ்வாறாயினும், சுவிஸ் பாராளுமன்றம் இதைக் குறிப்பிட்டு, அதன் ஒப்புதலை நிறுத்தி வைத்தது, இறுதியில் மூடுவது குறித்த எந்தவொரு முடிவையும் கூட்டாட்சி அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தது. 2007 ஆம் ஆண்டில் அதே அமைப்பு பெர்னீஸ் அரசாங்கத்தை வரம்பற்ற இயக்க உரிமத்தை வழங்குவதற்கு வேலை செய்யுமாறு வலியுறுத்தியது. இந்த ஆலை 20 டிசம்பர் 2019 அன்று உள்ளூர் நேரப்படி அதிகாலை 12:30 மணிக்கு மூடப்பட்டது. முஹ்லெபெர்க் 2 ஆபரேட்டர்கள், ஆக்ஸ்போ மற்றும் பி. கே. டபிள்யூ, தங்கள் துணை நிறுவனமான ரெஸன் ஏஜி மூலம் டிசம்பர் 4,2008 அன்று இரண்டு புதிய அணு உலைகளை உருவாக்குவதற்கான கட்டமைப்பு அனுமதி விண்ணப்பத்தை கூட்டாட்சி அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பித்ததாக அறிவித்தனர், அவற்றில் ஒன்று முஹ்லெபெர்க்கில் இருக்கும். துல்லியமான தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள் வரையறுக்கப்படவில்லை என்றாலும், விருப்பமான உலை 1200 முதல் 1600 மெகாவாட் வரை நிகர மின்சாரத்துடன் 3 வது தலைமுறை இலகுரக நீர் வகையாக இருக்க வேண்டும். கலப்பு கோபுரம் மூலம் குளிர்ச்சியை உறுதி செய்ய வேண்டும். ஃபுகுஷிமா டைச்சி அணுசக்தி பேரழிவைத் தொடர்ந்து அனுமதி விண்ணப்பம் காலவரையின்றி இடைநிறுத்தப்பட்டது. தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள் அணு உலை மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள் கே. கே. எம் அணு மின் நிலையங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் அப்போதைய துணை நிறுவனமான ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் டெக்னிகல் சர்வீசஸ் கம்பெனி (ஜி. இ. டி. எஸ். சி. ஓ) வழங்கிய வகை 4 இன் ஒற்றை கொதிநிலை நீர் உலை (பி. டபிள்யூ. ஆர்) ஐக் கொண்டுள்ளது. அனைத்து 240 அசெம்பிளிகளும் யுரேனியம் ஆக்சைடு கம்பிகளைக் கொண்டுள்ளன. அழுத்தப்பட்ட கப்பல் 4 மீட்டர் விட்டம் மற்றும் 19 மீட்டர் உயரம் கொண்டது, சுவர் தடிமன் 10.2 செமீ மற்றும் 288 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் 72 பட்டியில் இயங்குகிறது. 220 கிலோவாட் மற்றும் 50 கிலோவாட் மின் தொகுப்புகளுடன் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு பிரவுன் போவரி நீராவி விசையாழி ஜெனரேட்டர்கள் மூலம் 1097 மெகாவாட் வெப்ப மின்சாரம் 355 மெகாவாட் நிகர மின்சாரமாக மாற்றப்பட்டது. 1990 ஆம் ஆண்டில் மின்சார உற்பத்தி 320 மெகாவாட்டிலிருந்து அதிகரிக்கப்பட்டது. ஆற்றில் இருந்து பம்ப் செய்யப்பட்ட நீர் மூலம் இந்த அமைப்பு குளிர்விக்கப்பட்டது. இதனால் ஆற்றின் வெப்பநிலை சராசரியாக 1.3 டிகிரி செல்சியஸ் உயர்ந்தது. பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அனைத்து சுவிஸ் அணுசக்தி ஆலைகளைப் போலவே, கே. கே. எம் ஒரு குறிப்பிட்ட முழுமையான பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. மிக சமீபத்தியது 2007 இல் நடந்தது. அணு உலை ஐந்து மாடி கான்கிரீட்-எஃகு கட்டிடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. சுவர்கள் 60 செமீ தடிமன் கொண்டவை. அதன் மிகக் குறைந்த, ஓரளவு நிலத்தடி பகுதியில் 1.7-1.8 மீ தடிமனான எஃகு மற்றும் கான்கிரீட் அழுத்த அடக்குதல் உலர் கிணறு அமைந்துள்ளது. இந்த அமைப்பு பூகம்பத்தைத் தாங்கும் திறன் கொண்டது. இருப்பினும், விமான விபத்து ஏற்பட்டால், கட்டிடம் சேதமடையக்கூடும். இருப்பினும், ஐந்து 30-50 செமீ தடிமனான இன்சோல்கள் மற்றும் பெரிய உலர் கிணறு காரணமாக அணு உலை அப்படியே இருக்கும். அணு உலைக்கு இரண்டு சுழல்கள் மூலம் தண்ணீர் வழங்கப்பட்டது, ஒவ்வொன்றுக்கும் அதன் சொந்த பம்ப் வழங்கப்பட்டது. மூன்றாவது பம்ப் ரிசர்வ் ஆக செயல்பட்டது. மையத்தின் அவசர குளிரூட்டல் மூன்று சுயாதீன அமைப்புகளுக்கு ஒப்படைக்கப்படுகிறது. குளிரூட்டும் அமைப்பில் எந்த அளவிலும் கசிவுகள் ஏற்பட்டால் 2· 100% வெப்ப அகற்றும் திறன் கொண்ட இரட்டிப்பு தேவையற்ற குறைந்த அழுத்த மைய தெளிப்பு செயல்படுத்தப்படுகிறது. சிறிய கசிவுகள் தேவையற்ற மாற்று குறைந்த அழுத்த அமைப்பு (ஏஎல்பிஎஸ்) மூலம் ஈடுசெய்யப்படலாம். உலர் கிணற்றில் குளிரூட்டும் முகவர் இழப்பதன் மூலம், அதிகப்படியான நீர் ஒரு டோரஸ் வடிவ அழுத்தம்-அடக்குதல் குளத்தில் பரவுகிறது. 4000 சதுர மீட்டர் பெரிய டோரஸ் 2000 சதுர மீட்டர் தண்ணீரால் நிரப்பப்பட்டு, தேவையற்ற டோரஸ் குளிரூட்டும் அமைப்பு மற்றும் தேவையற்ற பணிநிறுத்தம் மற்றும் டோரஸ் குளிரூட்டும் அமைப்பு மூலம் மொத்தம் 4· 100% எஞ்சிய வெப்ப அகற்றும் திறன் கொண்டது. அருகிலுள்ள முஹ்லெபெர்க் நீர்மின் நிலையம் மற்றும் மூன்று டீசல் ஜெனரேட்டர்களுடன் இரண்டு இணைப்புகள் மூலம் அவசர மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. 1989 ஆம் ஆண்டில், சுசான் (செல்ப்ஸ்டாண்டிஜஸ், அனபாஞ்சிஜஸ் சிஸ்டம் ஜுர் அப்ஃபர் டெர் நாட்சர்ஃபால்ஸ்வர்ம்) அவசரகால கட்டிடம் செயல்படத் தொடங்கியது. அடைக்கப்பட்ட மற்றும் ஓரளவு நிலத்தடி, விமான விபத்துக்கள் அல்லது ஒரே நேரத்தில் ஆலைகளின் மேற்புறத்தில் அணைகள் கீழே விழுவது போன்ற தீவிர வெளிப்புற முகவர்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட உலைகளின் அவசரகால பணிநிறுத்தத்தை உறுதி செய்வதே அதன் செயல்பாடாகும், இதன் விளைவாக கட்டமைப்புகள் நீரில் மூழ்கிவிடும். இதில் ஆர்சிஐசி, ஏஎல்பிஎஸ், டிசிஎஸ் மற்றும் மூன்று அவசரகால டீசல் ஜெனரேட்டர்களில் இரண்டு உள்ளன. கழிவு மேலாண்மை கேகேஎம் ஆண்டுதோறும் 35-38 எம்3 குறைந்த மற்றும் நடுத்தர அளவிலான கதிரியக்கக் கழிவுகளை உற்பத்தி செய்கிறது. கழிவுகள் அந்த இடத்திலேயே சுருக்கப்பட்டு, கண்டிஷனிங்கிற்காக வுரென்லிங்கனில் உள்ள மத்திய இடைக்கால சேமிப்பு வசதிக்கு (ZZL) மாற்றப்படுகின்றன. கே. கே. எம்-தளத்தில் சேமிப்பு திறன்கள் குறைந்தபட்சம் 2022 வரை நீடிக்கும் என்று பி. கே. டபிள்யூ-ஊழியர்கள் மதிப்பிட்டனர். செலவழிக்கப்பட்ட எரிபொருளை மறுசுழற்சி செய்வதற்கான 2006 தடை காரணமாக, தீர்ந்த கம்பிகளின் முழு பங்கும் இப்போது சேமிப்புக்காக ZZL க்கு மாற்றப்படுகிறது. சில பகுதிகளில் விரிசல்கள் 1990 களில் இருந்து அணு உலை கப்பலுக்குள் கோர் ஷ்ரவுட் என்று அழைக்கப்படுவதில் விரிசல்கள் உருவானதால் அணு உலையின் பாதுகாப்பு குறித்த முக்கிய கவலைகள் எழுந்தன. குளிரூட்டியின் மூலம் எஃகு அரிப்பு ஏற்படுவதே இதற்குக் காரணம். எதிர் நடவடிக்கைகள் இருந்தபோதிலும் (ஷெல்லின் வலுவூட்டல்கள், குளிரூட்டியில் உள்ள இரசாயன சேர்க்கைகள்), விரிசல்கள் ஆண்டுதோறும் நீளமாக அதிகரித்து வந்தன. மிக நீளமான விரிசல் பாதுகாப்பு விவரக்குறிப்புகளால் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும், மேலும் 2012 ஆம் ஆண்டளவில் இது இந்த மதிப்பில் பாதிக்கும் குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. நிலைமை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு அதன் உறுதிப்படுத்தலுக்கான பிற இரசாயன நடவடிக்கைகள் சோதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 1986 ஆம் ஆண்டில், இதே போன்ற விரிசல்கள் இருந்ததால், குளிரூட்டும் நீர் சுழற்சி வளையத்தின் சில கூறுகளை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. எவ்வாறாயினும், கோர் ஷ்ரவுட் அல்லது பிரஷர் கப்பலை மாற்றுவது சுவிஸ் ஃபெடரல் நியூக்ளியர் சேஃப்டி இன்ஸ்பெக்டோரேட் (ENSI) ஆல் அவசியமில்லை என்று கருதப்பட்டது, இது மின் நிலையம் குறைந்தபட்சம் 2012 வரை பாதுகாப்பாக செயல்பட முடிந்தது என்பதை உறுதிப்படுத்தியது, அப்போது உரிமம் தற்காலிகமாக காலாவதியானது. அணுசக்தி நிகழ்வுகள் 2019 இல் உறுதியான பணிநிறுத்தம் வரை, செயல்பாட்டு அணுசக்தி நிகழ்வு எதுவும் (ஐ. என். இ. எஸ் நிலை 1 அல்லது அதற்கு மேல்) ஏற்படவில்லை. 1995 முதல் ஐ. என். இ. எஸ் 1 இன் ஒரு ஒழுங்கின்மை ஏற்பட்டது. நிலை 1 நிகழ்வுகள் 1998 ஜூன் 1998 இல் உலை பாதுகாப்பு அமைப்பின் வழக்கமான சோதனையின் போது, ஒரு தொழில்நுட்ப வல்லுநர் தவறுதலாக நீராவி நிவாரண வால்வைத் திறந்தார். தப்பித்த நீராவி டோரஸுக்குள் ஒடுக்கப்பட்டு அதில் இருந்த தண்ணீரை சூடாக்கியது. 14 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு டோரஸுக்குள் அதிகரித்த வெப்பநிலை அணு உலையை அவசரமாக மூடத் தூண்டியது. தவறான வால்வு திறக்கப்பட்டது மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறை ஊழியர்கள் சரியான முறையில் பதிலளிப்பதற்கு முன்பு ஏற்பட்ட தாமதம் இந்த நிகழ்வை ஐ. என். இ. எஸ் நிலை 1 (சுவிஸ் அளவிலான நிலை பி) என வகைப்படுத்த வழிவகுத்தது. 1995 க்கு முந்தைய குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் 1986 இல் குறைந்த மற்றும் நடுத்தர செயலில் உள்ள கழிவுகளுக்கான மறுசீரமைப்பு பிரிவில் ஒரு தவறான வடிகட்டி ஒரு சிறிய அளவு கதிரியக்க ஏரோசல் கசிந்தது. இதன் விளைவாக சுற்றியுள்ள பகுதி இப்போது 0.0051 mSv/y (நிலை 2007) என்ற மானுடவியல் சராசரி டோஸ் விகிதத்தைக் காட்டுகிறது. ஒப்பிடுகையில், மக்கள்தொகை வெளிப்பாட்டிற்கான தொடர்புடைய சுவிஸ் சட்ட வரம்பு 0.3 எம்எஸ்வி/ஒய் மற்றும் முஹ்லெபெர்க் பிராந்தியத்தில் இயற்கையான டோஸ் 1 எம்எஸ்வி/ஒய் ஆகும். ஜூலை 1971 இல், முழு வணிக செயல்பாட்டிற்கு முந்தைய அமைப்புகள் சோதனைகளின் போது, சில விசையாழி எண்ணெய் பற்றவைக்கப்பட்டது. பாதுகாப்பு அமைப்புகளுடன் இணைக்கப்பட்ட கேபிள்கள் உட்பட விசையாழியின் வீட்டுவசதிக்கு தீ பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. அணு உலை மூடப்படுவதற்கு போதுமான பாதுகாப்பு அமைப்பு இணைப்புகள் இருந்தன. ஆலையின் அணுசக்தி பகுதி பாதிக்கப்படவில்லை, ஆனால் மின் உற்பத்தி அமைப்புகளுக்கு விரிவான பழுதுபார்ப்பு தேவைப்பட்டது. இந்த சம்பவம் வணிக நடவடிக்கைகளின் தொடக்கத்தை கணிசமாக தாமதப்படுத்தியது. மார்ச் 2012: அணு உலையை அகற்றுவதற்கான நீதிமன்ற உத்தரவு அணுசக்தி எதிர்ப்புக் குழுவின் கோரிக்கைக்குப் பிறகு சுவிட்சர்லாந்தின் கூட்டாட்சி நிர்வாக நீதிமன்றம் மார்ச் 2012 இல் பி. கே. டபிள்யூ எஃப். எம். பி எனர்ஜி 2013 நடுப்பகுதியில் அணு உலையை மூட வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தது. அணு உலையின் உள்ளே உள்ள கட்டமைப்புகளில் உள்ள விரிசல்களை முழுமையடையாமல் சரிசெய்ததை நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்புகளில் மேற்கோளிட்டுள்ளது. இது தவிர, ஆலையின் பூகம்ப எதிர்ப்பு தொடர்பான பாதுகாப்பு கவலைகள் குறித்து தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆயினும்கூட, சுவிஸ் என். பி. பி. க்கள்-முஹ்லெபெர்க் உட்பட-பூகம்பங்கள் போன்ற இயற்கை ஆபத்துகளுக்கு எதிராக வலுவானவை என்று ENSI போன்ற நிபுணர் அமைப்புகளும் சமீபத்தில் ஐரோப்பிய அணுசக்தி பாதுகாப்பு கட்டுப்பாட்டாளர்கள் குழுவின் (ENSREG) சர்வதேச சக மதிப்பாய்விலும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. 2013 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதி வரை பாதுகாப்பான செயல்பாட்டை நிரூபிக்க முடியாது என்ற சூழ்நிலையின் கீழ் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்ட ஸ்கிராப் முடிவை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள அணுசக்தியையும் பார்க்கவும் பி. கே. டபிள்யூ எஃப். எம். பி எனர்ஜி ரெசன் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம். ஜெர்மன் மற்றும் பிரெஞ்சு. பவர் ரியாக்டர் தகவல் அமைப்பு-முஹ்லெபெர்க் சர்வதேச அணுசக்தி பாதுகாப்பு மையம்-முஹ்லெபெர்க் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள முன்னாள் அணு மின் நிலையங்கள் பெர்ன் மண்டலத்தில் உள்ள கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள்