Network protector
நெட்வொர்க் ப்ரொடெக்டர் என்பது மின்சார விநியோக அமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை மின்சார பாதுகாப்பு சாதனமாகும். மின்சாரம் தலைகீழ் திசையில் பாயத் தொடங்கும் போது நெட்வொர்க் ப்ரொடெக்டர் தானாகவே அதனுடன் தொடர்புடைய விநியோக மின்மாற்றியை இரண்டாம் நிலை நெட்வொர்க்கிலிருந்து துண்டிக்கிறது. நெட்வொர்க் பாதுகாவலர்கள் ஸ்பாட் நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் கிரிட் நெட்வொர்க்குகள் இரண்டிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிலை கட்ட அமைப்பு வாடிக்கையாளர்களுக்கான சேவையின் தொடர்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது, ஏனெனில் சுமைகளை வழங்க பல ஆதாரங்கள் கிடைக்கின்றன; எந்தவொரு ஒரு விநியோகத்திலும் ஒரு தவறு நெட்வொர்க் பாதுகாப்பாளரால் தானாகவே தனிமைப்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் மற்ற மூலங்களிலிருந்து சேவையை குறுக்கிடாது. ஒரு சிறிய பகுதியில் பல வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கும் நகரங்களின் நகரப் பகுதிகளில் இரண்டாம் நிலை கட்டங்கள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. செயல்பாடு பொதுவாக மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் கட்ட கோணம் இருக்கும்போது நெட்வொர்க் ப்ரொடெக்டர் மூடப்படும் வகையில் அமைக்கப்படுகிறது, இதனால் மின்மாற்றி இரண்டாம் நிலை கட்டத்திற்கு மின்சாரத்தை வழங்கும், மேலும் இரண்டாம் நிலை கட்டம் மின்மாற்றி வழியாக பேக்-ஃபீட் செய்து முதன்மை சுற்றுக்கு மின்சாரத்தை வழங்கும் போது திறக்கப்படும். நெட்வொர்க் பாதுகாவலர்கள் பொதுவாக "தானியங்கி", "திறந்த" மற்றும் "மூடு" ஆகிய மூன்று அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. மேல் பக்கம் பல பாதுகாவலர்களிடமிருந்து ஊட்டப்படுகிறது மற்றும் ஒரு ஸ்பாட் நெட்வொர்க்கில் உள்ள அனைத்து அலகுகளும் திறந்த நிலையில் இல்லாவிட்டால் எப்போதும் ஆற்றல் அளிக்கப்படுகிறது. மின்தொகுப்பில் பிணைக்கப்பட்டுள்ள மற்ற பல அலகுகளிலிருந்து மின்தொகுப்பு அலகுகள் எப்போதும் மேல் பக்கத்தில் ஆற்றல் பெறுகின்றன. ஸ்பாட் நெட்வொர்க் என்பது ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 2 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்மாற்றிகள் ஆகும். கட்டம் பல வாடிக்கையாளர்களுக்கு உணவளிக்கிறது. ஒரு நெட்வொர்க் ப்ரொடெக்டரில் ஒரு சர்க்யூட் பிரேக்கர் செட் தொடர்புகள் மற்றும் ஒரு கட்டுப்பாட்டு பாதுகாப்பு ரிலே உள்ளது. கூறுகள் ஒரு பாதுகாப்பு இல்லத்தில் மூடப்பட்டுள்ளன; சில நெட்வொர்க் பாதுகாவலர்கள் தரத்திற்குக் கீழே உள்ள மின்மாற்றிகளில் நிறுவப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவை நீர் எதிர்ப்பு உறைவிடங்களில் இருக்க வேண்டும். இரண்டாம் நிலை தொடர்புகளைத் திறந்து மூடுவதற்கான மின் மற்றும் இயந்திர பாகங்கள் இந்த பொறிமுறையில் உள்ளன. கட்டுப்பாட்டு ரிலே மின்மாற்றியில் மின்னழுத்தத்தையும் மின்னோட்டத்தையும் கண்காணிக்கிறது, மேலும் மின் சமிக்ஞைகள் மூலம் தொடர்பு பொறிமுறையைத் திறக்கிறது அல்லது மூடுகிறது. ரிலே ஒரு சக்தி/நேர வளைவைப் பயன்படுத்துகிறது, இதனால் சிறிய, குறுகிய கால தலைகீழ் சக்தி ஓட்டம் (லிஃப்ட் ஏற்றுதல் போன்றவை) புறக்கணிக்கப்படுகிறது. ஸ்பாட் அலகுகள் 277/480 ஆகவும், கிரிட் அலகுகள் 120/208 ஆகவும் இருக்கும். பயன்பாடு நெட்வொர்க் ப்ரொடெக்டர் (இரண்டாம் நிலை) நெட்வொர்க் கேபிளை அதிக சுமையிலிருந்து பாதுகாக்காது. வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்தும் முதன்மை ஊட்டிகளுக்குள் மின்சாரம் பாய்வதைத் தடுப்பதன் மூலம் இரண்டாம் நிலை மின்தொகுப்பின் ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மையைப் பாதுகாக்க நெட்வொர்க் ப்ரொடெக்டர் நிறுவப்பட்டுள்ளது. முதன்மை ஊட்டியில் ஒரு பிழை இருந்தால், துணை மின் நிலையம் சர்க்யூட்-பிரேக்கர் திறக்கப்பட வேண்டும், இது முதன்மை ஊட்டியை ஒரு பக்கத்திலிருந்து துண்டிக்கிறது. சிக்கல் என்னவென்றால், இந்த முதன்மை கேபிள் ஒரு நெட்வொர்க் மின்மாற்றியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது அதன் இரண்டாம் பக்கத்தில் உள்ள பிற நெட்வொர்க் மின்மாற்றிகளுடன் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் நிலை நெட்வொர்க் நெட்வொர்க் மின்மாற்றி மூலம் முதன்மை ஊட்டிக்கு ஆற்றல் அளிக்கும். இது மிகவும் ஆபத்தானது, ஏனென்றால் மின்மாற்றியின் இரண்டாம் நிலை நெட்வொர்க் பக்கத்திலிருந்து ஒரு பிழை தொடர்ந்து 'ஊட்டப்படும்'. ஒரு தவறு இல்லாமல் கூட, மின்சார பயன்பாடு அந்த முதன்மை கேபிளில் பராமரிப்பைச் செய்ய விரும்பினால், நெட்வொர்க் மின்மாற்றி மூலம் இரண்டாம் நிலை நெட்வொர்க்கால் கேபிள் ஆற்றல் பெறுவதைப் பற்றி கவலைப்படாமல், அந்த முதன்மை கேபிளை முழுமையாக துண்டிக்க அவர்களுக்கு ஒரு வழி இருக்க வேண்டும். எனவே, நெட்வொர்க் ப்ரொடெக்டர் ரிலே பின்னோக்கி பாயும் மின்னோட்டத்தை உணர்ந்தால் அதன் தொடர்புகளைத் திறக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இரண்டாம் நிலை மின்தொகுப்பில் ஒரு பிழை இருந்தால், நெட்வொர்க் பாதுகாவலர் அதன் தொடர்புகளைத் திறக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்படவில்லை. இரண்டாம் நிலை பிளவு அமைப்பின் முதன்மை பக்கத்திலிருந்து தொடர்ந்து வழங்கப்படும். சில சந்தர்ப்பங்களில், நெட்வொர்க்குகள் சரியான நிலைமைகளின் கீழ் இரண்டாம் நிலை பிழையை உருக்கி துண்டிக்க கேபிள் வரம்புகளுடன் (உருகிகள் போன்றவை) வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மற்ற சந்தர்ப்பங்களில், பயன்பாடு கேபிளை 'பர்ன் கிளியர்' செய்ய அனுமதிக்கிறது, இந்த விஷயத்தில் கேபிள்கள் இணைக்கப்படும் வரை பிளவு இருக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது, பின்னர் பிளவு தனிமைப்படுத்தப்படுகிறது. பிழை எங்கிருந்தாலும் கேபிள்களை இணைக்க போதுமான மின்னோட்டத்தை அமைப்பு வழங்க முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்த அமைப்பின் பகுப்பாய்வு தேவைப்படுகிறது. இந்த முறை 120 வோல்ட்டுகளில் நன்றாக வேலை செய்ய முனைகிறது, ஆனால் அதிக மின்னழுத்தங்களில் இது குறைவான நம்பகத்தன்மை கொண்டது. சில நிபந்தனைகள் கேபிளை இந்த முறையில் எரிக்காது, அதற்கு பதிலாக, கேபிளின் முழு பகுதியும் அதிகப்படியான, நீண்ட கால அதிக சுமை ஏற்றுதல், தீ மற்றும் சேதம் ஆகியவற்றால் சேதமடையக்கூடும். பொதுவாக, நெட்வொர்க் பாதுகாவலர்கள் ஒரு நீர்மூழ்கிக் கப்பலுக்குள் உள்ளன, அவை நெட்வொர்க் மின்மாற்றியின் தொண்டையில் பூட்டப்பட்டு நிலத்தடி பெட்டகங்களில் வைக்கப்படுகின்றன. IEEE தரநிலை C57.12.44 நெட்வொர்க் பாதுகாவலர்களை உள்ளடக்கியது. மேலும் காண்க ஆட்டோரெக்லோசர் குறிப்புகள் ரிச்சர்ட்ஸ் உற்பத்தி நிறுவனம் ஈட்டன் நெட்வொர்க் பாதுகாப்பாளர்கள் மின்சார சக்தி விநியோகம் மின் பொறியியல்