Mercury vapour turbine
பாதரச நீராவி விசையாழி என்பது வெப்ப இயந்திரத்தின் ஒரு வடிவமாகும், இது பாதரசத்தை அதன் வெப்ப சுழற்சியின் செயல்பாட்டு திரவமாக பயன்படுத்துகிறது. மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய நீராவி விசையாழியுடன் இணைந்து பாதரச நீராவி விசையாழி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதிக மூலதன செலவு மற்றும் பாதரசம் சுற்றுச்சூழலுக்குள் கசிந்தால் வெளிப்படையான நச்சு ஆபத்து காரணமாக ஒருங்கிணைந்த சுழற்சி உற்பத்தியின் இந்த எடுத்துக்காட்டு பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. நீராவி மட்டுமே சுழற்சியுடன் ஒப்பிடும்போது பாதரச சுழற்சி ஒரு செயல்திறன் அதிகரிப்பை வழங்குகிறது, ஏனெனில் அதிக வெப்பநிலையில் ராங்கைன் சுழற்சியில் ஆற்றலை செலுத்த முடியும். உலோகவியல் முன்னேற்றங்கள் நீராவி மட்டுமே கொண்ட தாவரங்கள் காலப்போக்கில் செயல்திறனை அதிகரிக்க அனுமதித்துள்ளன, இதனால் பாதரச நீராவி விசையாழி வழக்கற்றுப் போய்விட்டது. நவீன ஒருங்கிணைந்த சுழற்சி மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் 61 சதவீத செயல்திறனுடன் செயல்படுகின்றன, மேலும் பைனரி பாதரச ராங்கைன் சுழற்சி நீராவி மின் நிலையத்திற்கு உள்ளார்ந்த பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் எதுவும் இல்லை. வரலாற்று உதாரணம் 1937 ஆம் ஆண்டின் மின்சார ஆண்டு புத்தகம், வணிக பயன்பாட்டில் செயல்படும் பாதரச நீராவி விசையாழியைப் பற்றிய பின்வரும் விளக்கத்தைக் கொண்டுள்ளதுஃ நீராவி மின் நிலையத்துடன் இணைந்து பாதரச-நீராவி விசையாழியை இயக்கும் நன்மை என்னவென்றால், முழு சுழற்சியையும் எந்த அசாதாரண அழுத்தத்தையும் பயன்படுத்தாமல் மிக பரந்த அளவிலான வெப்பநிலையில் வேலை செய்ய முடியும். நீராவி விசையாழிக்கு நீராவியை உயர்த்த பாதரச விசையாழியின் வெளியேற்றம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஹார்ட்ஃபோர்ட் எலக்ட்ரிக் லைட் கம்பெனி (யு. எஸ். ஏ) பாதரச நீராவியால் இயக்கப்படும் 10,000 கிலோவாட் டர்போ-ஜெனரேட்டரைக் கொண்டுள்ளது, இது 70 பவுண்டுகளில் விசையாழியை அடைகிறது. ஒரு சதுரத்திற்கு. உள்ளேயும். (கேஜ்), 880 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். பாதரச நீராவி 445 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் ஒடுக்கப்பட்டு 129,000 பவுண்டுகள் அதிகரிக்கிறது. மணிக்கு நீராவி. 280 பவுண்டுகள். ஒரு சதுரத்திற்கு. உள்ளேயும். மன அழுத்தம். பிந்தையது 735 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வரை சூடேற்றப்பட்டு நீராவி விசையாழிகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. 4 மாத தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டின் போது, இந்த ஆலை சராசரியாக 0.715 பவுண்டுகள் ஆகும். நிகர உற்பத்தியில் ஒரு கிலோவாட் மணி நேரத்திற்கு நிலக்கரி, உற்பத்தியில் சுமார் 43 சதவீதம் பாதரச விசையாழி ஜெனரேட்டரிலிருந்தும் 57 சதவீதம் நீராவி ஆலையிலிருந்தும் வருகிறது. பராமரிக்கப்படும் முழு சுமை மீது வெப்ப வெளியீடு நிகர kWh க்கு சராசரியாக 9800 BTU [34.8% செயல்திறன்]. சாதாரண நீராவி ஆலையை விட பராமரிப்பு செலவுகள் குறைவாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. பாதரச விசையாழியின் பின்புற அழுத்தம் நீராவி கொதிகலன் அழுத்தத்தால் சரி செய்யப்படுகிறது; பாதரச அமைப்பில் காற்று அல்லது பிற வாயு இல்லாததால் ஒரு சிறிய வெற்றிட பம்ப் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. வில்லியம் லீ ராய் எம்மெட் வடிவமைத்த மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்டு 1923 முதல் 1950 வரை இயக்கப்பட்டன. பெரிய ஆலைகள் பின்வருமாறுஃ ஹார்ட்ஃபோர்ட், கனெக்டிகட், 1922 இல் தொடங்கி 1.8 மெகாவாட், 1949 இல் படிப்படியாக 15 மெகாவாட்டாக உயர்த்தப்பட்டது கீர்னி ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன், நியூ ஜெர்சி, 20 மெகாவாட் பாதரச விசையாழி + 30 மெகாவாட் நீராவி, 1933 ஷெனெக்டடி, நியூயார்க் போர்ட்ஸ்மவுத், நியூ ஹாம்ப்ஷயர், 40 மெகாவாட், 1950 குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் மெர்குரி ஒரு வொர்கிங் ஃப்ளூயிட் டைம் இதழ் கட்டுரை 1929, மெர்குரி இன் பவர் டைம் இதழ் கட்டுரை 1942 பவர் வித் குயிக்ஸில்வர் "மெர்குரி டர்பைன் நவ் ஒரு வெற்றி வரைதல் பக்கம் 40" குயிக்ஸில்வரில் இருந்து மலிவான சக்தி "பிரபலமான அறிவியல் மாதாந்திர, செப்டம்பர் 1929 வெப்ப இயக்கவியல் சுழற்சி மின் நிலையம் தொழில்நுட்பம்