Inertial response
மந்தநிலை பதில் என்பது பெரிய ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டர்களின் ஒரு பண்பு ஆகும், அவை பெரிய ஒத்திசைவான சுழலும் வெகுஜனங்களைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் இது மின்சார விநியோகத்திற்கும் மின்சார மின் அமைப்புகளுக்கான தேவைக்கும் இடையிலான உடனடி ஏற்றத்தாழ்வை சமாளிக்க செயல்படுகிறது, பொதுவாக மின் கட்டம். இயந்திர மின் வழங்கல் மற்றும் மின்சார தேவைக்கு இடையில் எப்போதும் இருக்கும் மின் சமநிலையின்மை காரணமாக, மின்தொகுப்பில் உள்ள அனைத்து ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டர்களில் சுழலும் வெகுஜனங்களின் சுழற்சி அதிர்வெண் வேகத்தை அதிகரிக்கிறது, இதனால் அதிகப்படியான மின் வழங்கல் ஏற்பட்டால் கூடுதல் சக்தியை உறிஞ்சுகிறது, அல்லது அதிகப்படியான மின் தேவை ஏற்பட்டால் மெதுவாக்கி கூடுதல் சக்தியை வழங்குகிறது. ஒரு ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டரின் விஷயத்தில் இந்த பதில் வடிவமைப்பில் உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் எந்த வெளிப்புற தலையீடு அல்லது ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமல் நிகழ்கிறது, இது தானியங்கி தலைமுறை கட்டுப்பாடு மற்றும் கிரிட் ஆபரேட்டருக்கு கணினியை மறுசீரமைக்க மதிப்புமிக்க நேரத்தை (சில வினாடிகள்) வழங்குகிறது கட்ட அதிர்வெண் என்பது கட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தனிப்பட்ட ஒத்திசைவான சுழல்களின் விரிவான இயக்கங்களின் ஒருங்கிணைந்த விளைவாகும், அவை ஸ்விங் சமன்பாடு எனப்படும் இயக்கத்தின் பொதுவான சமன்பாட்டால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அமெரிக்க மின் அமைப்புகளில், கிரிட் ஆபரேட்டர் அதிர்வெண்ணை இறுக்கமான வரம்பிற்குள் வைத்திருக்க வேண்டும், மேலும் வட அமெரிக்க மின்சார நம்பகத்தன்மை கழகத்தின் கண்காணிப்பு இணங்காததைக் கண்டறிந்தால் நிதி ரீதியாக பொறுப்பாக இருக்கலாம். மேலும், உபகரணங்களைப் பாதுகாப்பதற்காக, அதிர்வெண் ஒரு வரம்பிற்குக் கீழே குறைந்தால் (அமெரிக்காவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் 59 ஹெர்ட்ஸ், டெக்சாஸில் 59 ஹெர்ட்ஸ்) சுமையின் ஒரு பகுதி துண்டிக்கப்படும் ("குறைவான அதிர்வெண் சுமை குறைப்பு", யு. எஃப். எல். எஸ்). எதிர்பாராத விநியோக இடையூறு ஏற்படும் போது (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஜெனரேட்டர் செயலிழப்பு), முதன்மை அதிர்வெண் பதில் தானாகவே தொடங்குகிறது-ஒரு சென்சார் குறைந்த அதிர்வெண்ணைக் கண்டறிந்து அதற்கேற்ப பிரைம் மூவரின் சக்தியை சரிசெய்கிறது. ஒரு வழக்கமான ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டருக்கு, இந்த சரிசெய்தல் இயந்திர சாதனங்களை (வால்வுகள் போன்றவை) கையாளுவதை உள்ளடக்கியது. எனவே நேரம் எடுக்கும். இந்த நேரத்தில், மின் கட்டம் அதிர்வெண் குறைவதை மெதுவாக்க திரட்டப்பட்ட மந்தநிலையை நம்பியிருக்க வேண்டும். ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டர்கள் மந்தநிலையை மின்-நேர தயாரிப்பு அலகுகளில் (ஜிகாவாட்-விநாடிகள் என்று சொல்லலாம்) அளவிட முடியும், ஆனால் பெரும்பாலும் ஜெனரேட்டரின் "அளவு" (பெயரளவு மின் சக்தி) க்கு இயல்பாக்கப்படுகிறது, எனவே நேரத்தின் அலகுகளில் (அழைக்கப்படுகிறது) விவரிக்கப்படலாம். வேகமான சுழலும் ஜெனரேட்டர்கள் அதிக இயக்க ஆற்றலை (சுழற்சி அதிர்வெண்ணின் சதுரத்திற்கு விகிதாசாரமாக) சேமிக்கக்கூடும், ஆனால் பொதுவாக இலகுவானவை, இதனால் வேகமாக குறைகின்றன, இதனால் மெதுவான மற்றும் கனமான இயந்திரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது பதிலில் ("முன்-ஏற்றுதல்") அதிக சக்தி செலுத்தப்படுகிறது; கட்டத்தின் பகுதிகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு காரணமாக இது "துள்ளல்" மற்றும் உறுதியற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தும். வழக்கமான மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் 2 வினாடிகள் (நீர் மின்சாரம்) முதல் 7 வினாடிகள் (எரிவாயு விசையாழிகள்) வரை மந்தநிலை நிலையான மதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. சுழற்சி வேகம் மற்றும் இதனால் ஒரு ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டரின் இயக்க ஆற்றல் அதன் தற்போதைய சக்தி அளவைப் பொறுத்தது அல்ல என்பதால், ஒட்டுமொத்த கட்டத்தின் மந்தநிலை இயங்கும் ஜெனரேட்டர்களின் மந்தநிலை மாறிலிகளுடன் தொடர்புடையது; குறைந்த மின் தேவை இருக்கும் நேரத்தில் (இரவில் சொல்லுங்கள்) குறைவான ஜெனரேட்டர்கள் இயங்கக்கூடும், இதனால் இதேபோன்ற தற்செயலைச் சமாளிப்பது கடினமாக இருக்கலாம். சுமை மின் சுமை ஒரு மந்தநிலை போன்ற தரத்தைக் கொண்டிருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, வழக்கமான தொழில்துறை மின் மோட்டார்கள் குறைந்த அதிர்வெண்களில் குறைந்த சக்தியை பயன்படுத்துகின்றன, இது அமைப்பில் ஒரு சிறிய, ஆனால் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மந்தநிலையைச் சேர்க்கிறது, நவீன மற்றும் திறமையான மாறி-வேகக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு மாறுவதன் காரணமாக இந்த விளைவு குறைந்து வருகிறது, அவை மிகவும் குறைவான மந்தநிலை போன்ற பதிலைக் கொண்டுள்ளன. யுஎல்பிஎஸ் சுமை துண்டிக்கப்படுவதால் மின் தேவை குறைகிறது, இதனால் அதிர்வெண் குறைவதைக் குறைக்கிறது, இது மந்தநிலையின் அளவை அதிகரிப்பதற்கு சமம். மாறுபடும் உற்பத்தி 21 ஆம் நூற்றாண்டு வரை, முதன்மை அதிர்வெண் பதிலுடன் இணைந்த வழக்கமான மந்தநிலை அமெரிக்க மின்சார கட்டத்தின் இலக்கு நம்பகத்தன்மையை அடைய போதுமானதாக கருதப்பட்டது. மாறக்கூடிய புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் (விஆர்இ) அதிக ஊடுருவல் புதிய சவால்களை உருவாக்கியது, எனவே இரவில் காற்று அதிகமாக இருக்கும், எனவே குறைந்த தேவையின் விளைவுகள்-இதனால் ஆன்லைனில் சிறிய அளவிலான ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டர்கள்-அதிகரிக்கப்படுகின்றன; ஒரு விஆர்இ ஜெனரேட்டருக்கு பொதுவாக சுழற்சி நிறை (சூரிய) இல்லை, அல்லது அதன் வடிவமைப்பு மின்காந்த இயந்திர ரீதியாக மீதமுள்ள கட்டத்துடன் இணைக்கப்படவில்லை. ஒரு வழக்கமான விஆர்இ ஜெனரேட்டர் ஒரு இன்வெர்ட்டர் மூலம் கட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது (இந்த ஜெனரேட்டர்கள் பொதுவாக இன்வெர்ட்டர் அடிப்படையிலான வளங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன) எனவே ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டரைப் போலவே அமைப்புக்கு மந்தநிலையை பங்களிக்க முடியாது. எனவே பாரம்பரிய மந்தநிலைக்கான மாற்றுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் 2020 களில் டெக்சாஸ் (ERCOT) அமெரிக்காவில் அதன் அதிக காற்று சக்தி ஊடுருவல் (மேற்கத்திய இன்டர்கனெக்ஷன், WI ஐ விட கிட்டத்தட்ட இரு மடங்கு) மற்றும் அதன் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய அளவு காரணமாக முன்னணியில் இருந்தது, இது அங்குள்ள தற்செயல்களை சதவீத அடிப்படையில் பெரியதாக மாற்றியது (ஒரு தோல்வி WI க்கு 2.6% மற்றும் கிழக்கு இன்டர்கனெக்ஷனுக்கு 1.3% உடன் ஒப்பிடும்போது சராசரி சுமையில் 6,4% க்கு சமமான சக்தியை எடுக்க முடியும்). மந்தநிலையின் சரிவைக் கையாள்வது பின்வரும் முரட்டுத்தனமான-சக்தி வழிமுறைகள் குறைந்த மந்தநிலையின் சூழலில் கட்டத்தின் நம்பகத்தன்மையை வைத்திருக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றனஃ ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டர்களின் உரிமையாளர்களை தங்கள் அலகுகளை இயக்க கட்டாயப்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது இன்வெர்ட்டர் அடிப்படையிலான வளங்களின் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதன் மூலம் நுழைவாயில் நிலைகளுக்கு மேலே மந்தநிலையை வைத்திருத்தல். முற்றிலும் பொருளாதாரக் கண்ணோட்டத்தில் இது ஒரு தற்காலிக நடவடிக்கையாக மட்டுமே இருக்க முடியும்; மந்தநிலையைக் கொண்ட குறைவான வழக்கமான புதுப்பிக்கத்தக்க ஜெனரேட்டர்களைப் பயன்படுத்துதல் (சூரிய சக்தியை செறிவூட்டுதல், பயோமாஸ் சக்தி); ஒத்திசைவான ஒடுக்கிகளின் சுழற்சி வெகுஜனத்தைப் பயன்படுத்துதல் (இந்த விருப்பம், விவாதிக்கப்பட்டபோது, 2020 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி ஒரு கிரிட் அளவில் முயற்சிக்கப்படவில்லை); வழக்கமான 59,5 ஹெர்ட்ஸ் விட பெரிய அதிர்வெண் விலகலை அனுமதிக்கிறது (டெக்சாஸ் அதிர்வெண் 59,3 ஹெர்ட்ஸ் ஆகக் குறைய அனுமதிக்கிறது, இது இன்னும் சிறிய கியூபெக் இன்டர்கனெக்ஷன்-58,5 ஹெர்ட்ஸ்); குறுகிய துண்டிக்கப்படுவதை (எ. கா., தொழில்துறை குளிரூட்டும் ஆலைகள்) தாங்கக்கூடிய முக்கியமான அல்லாத சுமைகளை பொருத்துதல் முன்னமைக்கப்பட்ட அதிர்வெண் வரம்பில் சுமையை குறைக்கும் தானியங்கி ரிலேக்களுடன். டெக்சாஸில், காற்று ஊடுருவலை அதிகரிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முக்கிய வழிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்; மற்ற துணை சேவைகளைப் போலவே, வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்வெண் பதிலுக்கு சந்தை பொறிமுறையின் மூலம் பணம் செலுத்த வேண்டும் (இது ERCOT ஆல் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு அணுகுமுறை). சுமையின் வேகமான அதிர்வெண் மறுமொழி துண்டித்தல் மிக விரைவாக செய்யப்படலாம் (அதிர்வெண் அளவீடு உட்பட அரை வினாடி). இன்வெர்ட்டர் அடிப்படையிலான வளங்கள் (ஐ. பி. ஆர்), கிடைக்கக்கூடிய முழு சக்தியில் இயங்கவில்லை என்றால், மிக விரைவாக (காற்றுக்கு வினாடிக்கு 25 சதவீதம், ஒளிமின்னழுத்தத்திற்கு வினாடிக்கு 100%), ஒரு காற்றாலை விசையாழியிலிருந்து வரையறுக்கப்பட்ட அளவு இயக்க ஆற்றலைப் பெறலாம், இது அதன் திறனில் 10 சதவீதத்தை அரை வினாடிக்கு (அரை வினாடி தாமதத்திற்குப் பிறகு) கூடுதலாக வழங்குகிறது. மேலும், பல ஒத்திசைவான ஜெனரேட்டர்கள் ஆஃப்லைனில் இருப்பதால் வழக்கமான மந்தநிலை மிகக் குறைவாக இருக்கும் நேரங்களுடன் நிறைய உதிரி ஐ. பி. ஆர் திறன் கிடைக்கும் நேரங்களும் ஒத்துப்போகின்றன. புதிய தொழில்நுட்பத்தின் இந்த நன்மைகள் விரைவான அதிர்வெண் பதிலை (எஃப். எஃப். ஆர்) செயல்படுத்த அனுமதிக்கின்றன-ஐ. பி. ஆர்களின் அனுப்புதலைப் பயன்படுத்தி அதிர்வெண் கட்டுப்பாடு மற்றும் மந்தநிலை போன்ற எதிர்வினை நேரங்களை அடைய சுமை துண்டிக்கப்படுகின்றன, இதனால் எஃப். எஃப். ஆருக்கு மாற்று பெயர், செயற்கை மந்தநிலை (எரிக்சன் மற்றும் பலர். அதிர்வெண் மாற்ற விகிதத்திற்கு விகிதாசாரமாக வினைபுரியும் அலகுகளுக்கு "செயற்கை மந்தநிலை" என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்த முன்மொழியவும், போதுமான மந்தநிலையின் விளைவுகளுக்கு வினைபுரியும் அலகுகளுக்கு எஃப். எஃப். ஆரை ஒதுக்கவும், எ. கா. அதிர்வெண் விலகல்). கிரிட் அளவிலான மின்கலன்கள் வினாடிக்கு 100% என்ற வளைவு விகிதத்துடன் FFR இல் பங்கேற்கலாம். மின்தொகுப்பு அதிர்வெண் மிக அதிகமாகவோ அல்லது மிகக் குறைவாகவோ இருக்கும்போது, உயர் மின்னழுத்த நேரடி மின்னோட்ட இணைப்பு வழியாக செயலில் உள்ள மின் ஓட்டம் கீழே அல்லது மேலே உயர்த்தப்படும். இதையொட்டி, காற்று உற்பத்தி சுருதி கட்டுப்பாட்டின் மூலம் கைப்பற்றப்பட்ட காற்று சக்தியைக் குறைக்க அல்லது அதிகரிக்க பிளேடு கோணங்களை அதிகரிக்கும் அல்லது குறைக்கும். குறிப்புகள் ஆதாரங்கள் மின்சார சக்தி கட்டுப்பாடு