Photovoltaic power station
ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையம், சூரிய பூங்கா, சூரிய பண்ணை அல்லது சூரிய மின் நிலையம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது வணிக மின்சாரத்தை வழங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பெரிய அளவிலான கட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒளிமின்னழுத்த மின் அமைப்பு (பி. வி அமைப்பு) ஆகும். அவை பெரும்பாலான கட்டிடத்தில் பொருத்தப்பட்ட மற்றும் பிற பரவலாக்கப்பட்ட சூரிய சக்தியிலிருந்து வேறுபட்டவை, ஏனெனில் அவை உள்ளூர் பயனர் அல்லது பயனர்களுக்கு பதிலாக பயன்பாட்டு மட்டத்தில் மின்சாரத்தை வழங்குகின்றன. இந்த வகை திட்டத்தை விவரிக்க பயன்பாட்டு அளவிலான சூரிய ஒளி சில நேரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அணுகுமுறை செறிவூட்டப்பட்ட சூரிய சக்தியிலிருந்து வேறுபடுகிறது, மற்ற பெரிய அளவிலான சூரிய உற்பத்தி தொழில்நுட்பம், இது பல்வேறு வழக்கமான ஜெனரேட்டர் அமைப்புகளை இயக்க வெப்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இரண்டு அணுகுமுறைகளும் அவற்றின் சொந்த நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் இன்றுவரை, பல்வேறு காரணங்களுக்காக, ஒளிமின்னழுத்த தொழில்நுட்பம் மிகவும் பரந்த பயன்பாட்டைக் கண்டுள்ளது. பயன்பாட்டு அளவிலான சூரிய மின்சக்தி திறனில் சுமார் 97 சதவீதம் பிவி ஆகும். சில நாடுகளில், ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையங்களின் பெயர்ப்பலகை திறன் மெகாவாட்-உச்சியில் (எம். டபிள்யூ. பி) மதிப்பிடப்படுகிறது, இது சூரிய வரிசையின் கோட்பாட்டு அதிகபட்ச டிசி மின் உற்பத்தியைக் குறிக்கிறது. மற்ற நாடுகளில், உற்பத்தியாளர் மேற்பரப்பு மற்றும் செயல்திறனை குறிப்பிடுகிறார். இருப்பினும், கனடா, ஜப்பான், ஸ்பெயின் மற்றும் அமெரிக்கா பெரும்பாலும் எம். டபிள்யூ. ஏ. சி. யில் மாற்றப்பட்ட குறைந்த பெயரளவு மின் உற்பத்தியைப் பயன்படுத்துவதைக் குறிப்பிடுகின்றன, இது மற்ற மின் உற்பத்தி வடிவங்களுடன் நேரடியாக ஒப்பிடத்தக்க ஒரு நடவடிக்கையாகும். பெரும்பாலான சூரிய மின்சக்தி பூங்காக்கள் குறைந்தபட்சம் 1 மெகாவாட் திறன் கொண்ட அளவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 2018ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, உலகின் மிகப்பெரிய ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையங்கள் 1 ஜிகாவாட்டைத் தாண்டியுள்ளன. 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், சுமார் 9,000 சூரிய மின்சக்தி பண்ணைகள் 4 மெகாவாட் மின்சாரத்தை (பயன்பாட்டு அளவு) விட பெரியவையாக இருந்தன, அவற்றின் ஒருங்கிணைந்த திறன் 220 ஜி. டபிள்யூ. ஏ. சி. க்கு மேல் இருந்தது. தற்போதுள்ள பெரும்பாலான பெரிய அளவிலான ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையங்கள் சுயாதீன மின் உற்பத்தியாளர்களுக்கு சொந்தமானவை மற்றும் இயக்கப்படுகின்றன, ஆனால் சமூக மற்றும் பயன்பாட்டிற்கு சொந்தமான திட்டங்களின் ஈடுபாடு அதிகரித்து வருகிறது. முன்னதாக, கிட்டத்தட்ட அனைத்தும் குறைந்தபட்சம் ஃபீட்-இன் கட்டணங்கள் அல்லது வரிக் கடன்கள் போன்ற ஒழுங்குமுறை ஊக்குவிப்புகளால் ஆதரிக்கப்பட்டன, ஆனால் 2010 களில் சமன் செய்யப்பட்ட செலவுகள் கணிசமாகக் குறைந்துவிட்டன மற்றும் பெரும்பாலான சந்தைகளில் கட்ட சமநிலை எட்டப்பட்டதால், வெளிப்புற ஊக்குவிப்புகள் பொதுவாகத் தேவையில்லை. முதல் 1 மெகாவாட் சூரிய மின்சக்தி பூங்கா 1982 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் கலிபோர்னியாவின் ஹெஸ்பீரியாவுக்கு அருகிலுள்ள லுகோவில் ஆர்கோ சோலாரால் கட்டப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து 1984 ஆம் ஆண்டில் கேரிசோ சமவெளியில் 5.2 மெகாவாட் நிறுவப்பட்டது. இவை இரண்டும் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டன (இருப்பினும் ஒரு புதிய ஆலை, டோபஸ் சோலார் ஃபார்ம், 2015 இல் கேரிசோ சமவெளியில் தொடங்கப்பட்டது). அடுத்த கட்டம் 2004 ஆம் ஆண்டு ஜெர்மனியில் ஃபீட்-இன் கட்டணங்களுக்கான திருத்தங்களைத் தொடர்ந்து, கணிசமான அளவு சூரிய பூங்காக்கள் கட்டப்பட்டன. ஜெர்மனியில் 1 மெகாவாட்டிற்கு மேல் பல நூறு நிறுவல்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் 50 க்கும் மேற்பட்டவை 10 மெகாவாட்டிற்கு மேல் உள்ளன. 2008 ஆம் ஆண்டில் ஃபீட்-இன் கட்டணங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், ஸ்பெயின் சுருக்கமாக 10 மெகாவாட்டிற்கு மேல் சுமார் 60 சூரிய பூங்காக்களுடன் மிகப்பெரிய சந்தையாக மாறியது, ஆனால் இந்த சலுகைகள் பின்னர் திரும்பப் பெறப்பட்டன. ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையங்களின் பட்டியலில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, அமெரிக்கா, சீனா, இந்தியா, பிரான்ஸ், கனடா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இத்தாலி உள்ளிட்ட பிற நாடுகளும் முக்கிய சந்தைகளாக மாறிவிட்டன. கட்டுமானத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய தளங்கள் நூற்றுக்கணக்கான MWp மற்றும் சில 1 GWp க்கும் அதிகமான திறன்களைக் கொண்டுள்ளன. இருக்கை மற்றும் நில பயன்பாடு விரும்பிய மின் உற்பத்திக்கு தேவையான நிலப்பரப்பு இருப்பிடம், சூரிய பேனல்களின் செயல்திறன், தளத்தின் சாய்வு மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் ஏற்றத்தின் வகையைப் பொறுத்து மாறுபடும். கிடைமட்ட தளங்களில் சுமார் 15 சதவீதம் செயல்திறன் கொண்ட வழக்கமான பேனல்களைப் பயன்படுத்தி நிலையான சாய்வு சூரிய வரிசைகள், வெப்பமண்டலத்தில் சுமார்/மெகாவாட் தேவைப்படுகிறது, மேலும் இந்த எண்ணிக்கை வடக்கு ஐரோப்பாவில் உயர்கிறது. செங்குத்தான கோணத்தில் சாய்க்கும்போது வரிசை நீண்ட நிழல் காரணமாக, இந்த பகுதி பொதுவாக சரிசெய்யக்கூடிய சாய்வு வரிசை அல்லது ஒற்றை அச்சு டிராக்கருக்கு சுமார் 10 சதவீதம் அதிகமாகவும், 2-அச்சு டிராக்கருக்கு 20 சதவீதம் அதிகமாகவும் இருக்கும், இருப்பினும் இந்த புள்ளிவிவரங்கள் அட்சரேகை மற்றும் நிலப்பரப்பைப் பொறுத்து மாறுபடும். நிலப் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் சூரிய பூங்காக்களுக்கான சிறந்த இடங்கள் பழுப்பு வயல் தளங்களாகவோ அல்லது வேறு மதிப்புமிக்க நிலப் பயன்பாடு இல்லாத இடங்களாகவோ கருதப்படுகின்றன. பயிரிடப்பட்ட பகுதிகளிலும் கூட, ஒரு சூரிய பண்ணையின் தளத்தின் குறிப்பிடத்தக்க விகிதத்தை பயிர் வளர்ப்பு அல்லது பல்லுயிர் போன்ற பிற உற்பத்தி பயன்பாடுகளுக்காக அர்ப்பணிக்க முடியும். ஆல்பிடோவில் ஏற்படும் மாற்றம் உள்ளூர் வெப்பநிலையை பாதிக்கிறது. ஒரு ஆய்வு வெப்ப தீவு விளைவு காரணமாக வெப்பநிலை உயர்வைக் கூறுகிறது, மற்றொரு ஆய்வு வறண்ட சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் சுற்றுப்புறங்கள் குளிராக மாறுகின்றன என்று கூறுகிறது. அக்ரிவோல்டாயிக்ஸ் அக்ரிவோல்டாயிக்ஸ் சூரிய ஒளிமின்னழுத்த மின்சாரம் மற்றும் விவசாயம் ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரே நிலப்பரப்பைப் பயன்படுத்துகிறது. சூரிய சக்தியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்தின் மதிப்பு மற்றும் நிழல்-சகிப்புத்தன்மை பயிர் உற்பத்தி ஆகியவை வழக்கமான விவசாயத்திற்கு பதிலாக வேளாண் மின்னழுத்த அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தும் பண்ணைகளிலிருந்து பொருளாதார மதிப்பில் 30 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான அதிகரிப்பை உருவாக்கியுள்ளதாக சமீபத்திய ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. இணை இருப்பிடம் சில சந்தர்ப்பங்களில், தனித்தனி உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்களைக் கொண்ட பல்வேறு சூரிய மின் நிலையங்கள் அருகிலுள்ள தளங்களில் உருவாக்கப்படுகின்றன. கட்டம் இணைப்புகள் மற்றும் திட்டமிடல் ஒப்புதல் போன்ற திட்ட உள்கட்டமைப்பின் செலவு மற்றும் அபாயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் திட்டங்களின் நன்மையை இது வழங்க முடியும். சூரிய மின்சக்தி பண்ணைகள் காற்றாலை பண்ணைகளுடன் இணைந்து அமைக்கப்படலாம். சில நேரங்களில் 'சூரிய பூங்கா' என்பது தனிப்பட்ட சூரிய மின் நிலையங்களின் தொகுப்பை விவரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவை தளங்கள் அல்லது உள்கட்டமைப்பைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன, மேலும் 'கிளஸ்டர்' என்பது எந்தவொரு பகிரப்பட்ட வளங்களும் இல்லாமல் அருகிலுள்ள பல ஆலைகள் அமைந்துள்ள இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சூரிய பூங்காக்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் சரங்கா சூரிய பூங்கா, அங்கு 17 வெவ்வேறு தலைமுறை திட்டங்கள் உள்ளன; பதினொரு ஆலைகளைக் கொண்ட நியூஹார்டன்பெர்க், மற்றும் 500 மெகாவாட்டிற்கு மேல் மொத்த திறன் கொண்ட கோல்முட் சூரிய பூங்கா. இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து சூரிய மின்சக்தி பண்ணைகளையும் ஒரே சூரிய மின்சக்தி பூங்கா, குஜராத் சூரிய மின்சக்தி பூங்கா என்று அழைப்பது ஒரு தீவிர உதாரணமாகும். நிலப் பயன்பாட்டை முற்றிலுமாகத் தவிர்ப்பதற்காக, 2022 ஆம் ஆண்டில், போர்ச்சுகலின் அல்கெவா அணை நீர்த்தேக்கத்தில் 5 மெகாவாட் மிதக்கும் சூரிய பூங்கா நிறுவப்பட்டது, இது சூரிய ஆற்றல் மற்றும் நீர் மின்சாரத்தை இணைக்க உதவுகிறது. தனித்தனியாக, ஒரு ஜெர்மன் பொறியியல் நிறுவனம் கடல் இடத்தை மிகவும் திறமையாக பயன்படுத்த ஒரு கடல் மிதக்கும் சூரிய பண்ணையை ஒரு கடல் காற்றாலை பண்ணையுடன் ஒருங்கிணைக்க உறுதிபூண்டுள்ளது. இந்தத் திட்டங்கள் "கலப்பினமயமாக்கலை" உள்ளடக்கியது, இதில் வெவ்வேறு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தொழில்நுட்பங்கள் ஒரே இடத்தில் இணைக்கப்படுகின்றன. தொழில்நுட்பம் பெரும்பாலான சூரிய பூங்காக்கள் தரையில் பொருத்தப்பட்ட பி. வி அமைப்புகளாகும், அவை ஃப்ரீ-ஃபீல்ட் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அவை நிலையான சாய்வாக இருக்கலாம் அல்லது ஒற்றை அச்சு அல்லது இரட்டை அச்சு சூரிய கண்காணிப்பாளரைப் பயன்படுத்தலாம். கண்காணிப்பு ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை மேம்படுத்தும் அதே வேளையில், இது கணினியின் நிறுவல் மற்றும் பராமரிப்பு செலவையும் அதிகரிக்கிறது. ஒரு சோலார் இன்வெர்ட்டர் வரிசையின் மின் வெளியீட்டை டி. சி. யில் இருந்து ஏசி ஆக மாற்றுகிறது, மேலும் பயன்பாட்டு கட்டத்துடன் இணைப்பு உயர் மின்னழுத்தத்தின் மூலம் செய்யப்படுகிறது, மூன்று கட்ட ஸ்டெப் அப் மின்மாற்றி பொதுவாக 10 கே. வி மற்றும் அதற்கு மேல் இருக்கும். சூரிய வரிசை ஏற்பாடுகள் சூரிய வரிசை என்பது உள்வரும் ஒளியை மின்சார ஆற்றலாக மாற்றும் துணை அமைப்புகள் ஆகும். அவை ஏராளமான சோலார் பேனல்களைக் கொண்டுள்ளன, அவை ஆதரவு கட்டமைப்புகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன மற்றும் மின்னணு பவர் கண்டிஷனிங் துணை அமைப்புகளுக்கு மின் உற்பத்தியை வழங்க ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலானவை தரையில் பொருத்தப்பட்ட கட்டமைப்புகளைப் பயன்படுத்தும் ஃப்ரீ-ஃபீல்ட் அமைப்புகளாகும், பொதுவாக பின்வரும் வகைகளில் ஒன்றுஃ நிலையான வரிசைகள் பல திட்டங்கள் ஏற்றப்படும் கட்டமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, அங்கு சூரிய பேனல்கள் உகந்த வருடாந்திர வெளியீட்டு சுயவிவரத்தை வழங்க கணக்கிடப்பட்ட ஒரு நிலையான சாய்வில் பொருத்தப்படுகின்றன. பலகைகள் பொதுவாக பூமத்திய ரேகை நோக்கி அமைந்துள்ளன, தளத்தின் அட்சரேகையை விட சற்றே குறைவான சாய்வு கோணத்தில். சில சந்தர்ப்பங்களில், உள்ளூர் காலநிலை, நிலப்பரப்பு அல்லது மின்சார விலை நிர்ணய நடைமுறைகளைப் பொறுத்து, வெவ்வேறு சாய்வு கோணங்களைப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது காலை அல்லது மாலை வெளியீட்டிற்கு சாதகமாக வழக்கமான கிழக்கு-மேற்கு அச்சிலிருந்து வரிசைகளை ஈடுசெய்யலாம். இந்த வடிவமைப்பில் ஒரு மாறுபாடு வரிசைகளின் பயன்பாடாகும், அதன் சாய்வு கோணத்தை பருவகால வெளியீட்டை மேம்படுத்த ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது நான்கு முறை சரிசெய்ய முடியும். செங்குத்தான குளிர்கால சாய்வு கோணத்தில் உள் நிழலைக் குறைக்க அவர்களுக்கு அதிக நிலப்பரப்பு தேவைப்படுகிறது. அதிகரித்த உற்பத்தி பொதுவாக ஒரு சில சதவீதம் மட்டுமே என்பதால், இந்த வடிவமைப்பின் அதிகரித்த செலவு மற்றும் சிக்கலை இது அரிதாகவே நியாயப்படுத்துகிறது. இரட்டை அச்சு கண்காணிப்பான்கள் உள்வரும் நேரடி கதிர்வீச்சின் தீவிரத்தை அதிகரிக்க, சூரிய பேனல்கள் சூரியனின் கதிர்களுக்கு இயல்பான திசையில் இருக்க வேண்டும். இதை அடைய, இரண்டு-அச்சு கண்காணிப்பாளர்களைப் பயன்படுத்தி வரிசைகளை வடிவமைக்க முடியும், இது சூரியனை வானத்தின் குறுக்கே அதன் அன்றாட இயக்கத்தில் கண்காணிக்கும் திறன் கொண்டது, மேலும் ஆண்டு முழுவதும் அதன் உயரம் மாறுகிறது. சூரியன் நகரும்போது மற்றும் வரிசை நோக்குநிலைகள் மாறும்போது இடை-நிழலைக் குறைக்க இந்த வரிசைகள் இடைவெளியில் இருக்க வேண்டும், எனவே அதிக நிலப்பரப்பு தேவைப்படுகிறது. வரிசை மேற்பரப்பை தேவையான கோணத்தில் பராமரிக்க அவர்களுக்கு மிகவும் சிக்கலான வழிமுறைகளும் தேவைப்படுகின்றன. அதிக அளவிலான நேரடி கதிர்வீச்சு உள்ள இடங்களில் அதிகரித்த உற்பத்தி 30 சதவீதம் வரிசையில் இருக்கலாம், ஆனால் மிதமான காலநிலை அல்லது அதிக குறிப்பிடத்தக்க பரவலான கதிர்வீச்சு உள்ள இடங்களில், மேகமூட்டமான நிலைமைகள் காரணமாக அதிகரிப்பு குறைவாக உள்ளது. எனவே இரட்டை அச்சு கண்காணிப்பான்கள் பொதுவாக மிதவெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் அவை முதலில் லுகோ ஆலையில் பயன்பாட்டு அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஒற்றை அச்சு கண்காணிப்பாளர்கள் மூன்றாவது அணுகுமுறை கண்காணிப்பின் சில வெளியீட்டு நன்மைகளை அடைகிறது, நிலப்பரப்பு, மூலதனம் மற்றும் இயக்க செலவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் குறைந்த அபராதத்துடன். இது சூரியனை ஒரு பரிமாணத்தில் கண்காணிப்பதை உள்ளடக்கியது-வானத்தின் குறுக்கே அதன் அன்றாட பயணத்தில்-ஆனால் பருவங்களுக்கு ஏற்ப சரிசெய்யவில்லை. அச்சின் கோணம் பொதுவாக கிடைமட்டமாக இருக்கும், இருப்பினும் நெல்லிஸ் விமானப்படை தளத்தில் உள்ள சூரிய பூங்கா போன்ற சில, 20 டிகிரி சாய்வைக் கொண்டுள்ளன, இது வட-தெற்கு நோக்குநிலையில் பூமத்திய ரேகை நோக்கி அச்சை சாய்த்து-திறம்பட கண்காணிப்பு மற்றும் நிலையான சாய்வு இடையே ஒரு கலப்பு. ஒற்றை அச்சு கண்காணிப்பு அமைப்புகள் தோராயமாக வடக்கு-தெற்கு அச்சுகளில் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன. சிலர் வரிசைகளுக்கு இடையிலான இணைப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், இதனால் ஒரே ஆக்சுவேட்டர் ஒரே நேரத்தில் பல வரிசைகளின் கோணத்தை சரிசெய்ய முடியும். மின்சாரம் மாற்றும் சோலார் பேனல்கள் நேரடி மின்னோட்ட (டிசி) மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன, எனவே சூரிய பூங்காக்களுக்கு இதை மாற்று மின்னோட்டமாக (ஏசி) மாற்ற மாற்று உபகரணங்கள் தேவை, இது மின்சார கட்டத்தால் கடத்தப்படும் வடிவமாகும். இந்த மாற்றம் இன்வெர்ட்டர்கள் மூலம் செய்யப்படுகிறது. அவற்றின் செயல்திறனை அதிகரிக்க, சூரிய மின்சக்தி ஆலைகள் மின் சுமைகளை இன்வெர்ட்டர்களுக்குள் அல்லது தனி அலகுகளாக மாற்றுகின்றன. இந்த சாதனங்கள் ஒவ்வொரு சூரிய வரிசை சரத்தையும் அதன் உச்ச மின் புள்ளிக்கு அருகில் வைத்திருக்கின்றன. இந்த மாற்று கருவியை கட்டமைக்க இரண்டு முதன்மை மாற்று வழிகள் உள்ளன; மையப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சரம் இன்வெர்ட்டர்கள், சில சந்தர்ப்பங்களில் தனிப்பட்ட அல்லது மைக்ரோ-இன்வெர்ட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒற்றை இன்வெர்ட்டர்கள் ஒவ்வொரு பேனலின் வெளியீட்டை மேம்படுத்த அனுமதிக்கின்றன, மேலும் பல இன்வெர்ட்டர்கள் ஒரு இன்வெர்ட்டர் தோல்வியடையும் போது வெளியீட்டு இழப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது. மையப்படுத்தப்பட்ட இன்வெர்ட்டர்கள் இந்த அலகுகள் ஒப்பீட்டளவில் அதிக திறனைக் கொண்டுள்ளன, பொதுவாக புதிய அலகுகளுக்கு (2020) 1 மெகாவாட் முதல் 7 மெகாவாட் வரை வரிசையில் உள்ளன, எனவே அவை சூரிய வரிசைகளின் கணிசமான தொகுதியின் வெளியீட்டை, ஒருவேளை பரப்பளவு வரை நிபந்தனை செய்கின்றன. மையப்படுத்தப்பட்ட இன்வெர்ட்டர்களைப் பயன்படுத்தும் சூரிய பூங்காக்கள் பெரும்பாலும் தனித்த செவ்வகத் தொகுதிகளில் கட்டமைக்கப்படுகின்றன, தொடர்புடைய இன்வெர்ட்டர் ஒரு மூலையில் அல்லது தொகுதியின் மையத்தில் உள்ளது. சரம் இன்வெர்ட்டர்கள் சரம் இன்வெர்ட்டர்கள் மைய இன்வெர்ட்டர்களை விட கணிசமாக குறைவான திறன் கொண்டவை, புதிய மாடல்களுக்கு (2020) 10 கிலோவாட் வரிசையில் 250 கிலோவாட் வரை உள்ளன, மேலும் ஒற்றை வரிசை சரத்தின் வெளியீட்டை நிபந்தனை செய்கின்றன. இது பொதுவாக ஒட்டுமொத்த ஆலைக்குள் சூரிய வரிசைகளின் ஒரு முழு அல்லது ஒரு பகுதியாகும். சரம் இன்வெர்ட்டர்கள் சூரிய பூங்காக்களின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம், அங்கு வரிசையின் வெவ்வேறு பகுதிகள் வெவ்வேறு அளவிலான இன்சோலேஷனை அனுபவிக்கின்றன, எடுத்துக்காட்டாக வெவ்வேறு திசைகளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன, அல்லது தளத்தின் பரப்பளவைக் குறைக்க நெருக்கமாக நிரம்பியுள்ளன. மின்மாற்றிகள் சிஸ்டம் இன்வெர்ட்டர்கள் பொதுவாக 480 விஏசி வரிசையில் 800 விஏசி வரை மின்னழுத்தங்களில் மின் உற்பத்தியை வழங்குகின்றன. மின் கட்டங்கள் பத்தாயிரக்கணக்கான அல்லது நூறாயிரக்கணக்கான வோல்ட்டுகளின் வரிசையில் மிக அதிக மின்னழுத்தங்களில் செயல்படுகின்றன, எனவே மின்மாற்றிகள் கட்டத்திற்கு தேவையான உற்பத்தியை வழங்க இணைக்கப்படுகின்றன. நீண்ட முன்னணி நேரம் காரணமாக, லாங் ஐலேண்ட் சோலார் ஃபார்ம் ஒரு உதிரி மின்மாற்றியை தளத்தில் வைத்திருக்கத் தேர்ந்தெடுத்தது, ஏனெனில் மின்மாற்றி செயலிழப்பு சூரிய பண்ணையை நீண்ட காலத்திற்கு ஆஃப்லைனில் வைத்திருக்கும். மின்மாற்றிகள் பொதுவாக 25 முதல் 75 ஆண்டுகள் வரை ஆயுளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் பொதுவாக ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையத்தின் வாழ்நாளில் அவற்றை மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. அமைப்பு செயல்திறன் ஒரு சூரிய பூங்காவின் செயல்திறன் காலநிலை நிலைமைகள், பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள் மற்றும் அமைப்பு உள்ளமைவு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது. முதன்மை ஆற்றல் உள்ளீடு சூரிய வரிசைகளின் தளத்தில் உலகளாவிய ஒளி கதிர்வீச்சு ஆகும், மேலும் இது நேரடி மற்றும் பரவலான கதிர்வீச்சின் கலவையாகும். சில பகுதிகளில் மண், சூரிய பேனல்களில் தூசி அல்லது கரிமப் பொருட்கள் குவிந்து நிகழ்வின் ஒளியைத் தடுக்கிறது, இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இழப்பு காரணியாகும். சூரிய பேனல்களின் மாற்று செயல்திறன், குறிப்பாக பயன்படுத்தப்படும் சூரிய மின்கலத்தின் வகையைப் பொறுத்து அமைப்புகளின் வெளியீட்டை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஒளி உறிஞ்சுதல் இழப்புகள், பொருந்தாத தன்மை, கேபிள் மின்னழுத்த வீழ்ச்சி, மாற்று செயல்திறன் மற்றும் பிற ஒட்டுண்ணி இழப்புகள் போன்ற பரந்த அளவிலான காரணிகளால் சோலார் பேனல்களின் டிசி வெளியீட்டிற்கும் மின்தொகுப்புக்கு வழங்கப்படும் ஏசி சக்திக்கும் இடையில் இழப்புகள் ஏற்படும். இந்த இழப்புகளின் மொத்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கு 'செயல்திறன் விகிதம்' என்று அழைக்கப்படும் ஒரு அளவுரு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. செயல்திறன் விகிதம் சூரிய பேனல்கள் சுற்றுப்புற காலநிலை நிலைமைகளின் கீழ் வழங்கக்கூடிய மொத்த டிசி சக்தியின் விகிதமாக வழங்கப்படும் வெளியீட்டு ஏசி சக்தியின் அளவை வழங்குகிறது. நவீன சூரிய மின்சக்தி பூங்காக்களில் செயல்திறன் விகிதம் பொதுவாக 80 சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்க வேண்டும். அமைப்பு சீரழிவு ஆரம்ப ஒளிமின்னழுத்த அமைப்புகள் வெளியீடு ஆண்டுக்கு 10 சதவீதம் வரை குறைந்தது, ஆனால் 2010 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி சராசரி சீரழிவு விகிதம் 0.5%/year ஆக இருந்தது, 2000 க்குப் பிறகு செய்யப்பட்ட பேனல்கள் கணிசமாக குறைந்த சீரழிவு விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தன, இதனால் ஒரு அமைப்பு 25 ஆண்டுகளில் அதன் வெளியீட்டு செயல்திறனில் 12 சதவீதத்தை மட்டுமே இழக்கும். ஆண்டுக்கு 4 சதவீதம் வீழ்ச்சியடையும் பேனல்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு அமைப்பு அதே காலகட்டத்தில் அதன் உற்பத்தியில் 64 சதவீதத்தை இழக்கும். பல பேனல் தயாரிப்பாளர்கள் செயல்திறன் உத்தரவாதத்தை வழங்குகிறார்கள், பொதுவாக பத்து ஆண்டுகளில் 90 சதவீதம் மற்றும் 25 ஆண்டுகளில் 80 சதவீதம். அனைத்து பேனல்களின் வெளியீடும் பொதுவாக செயல்பாட்டின் முதல் ஆண்டில் பிளஸ் அல்லது மைனஸ் 3 சதவீதமாக உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது. சூரிய மின் பூங்காக்களை உருவாக்கும் வணிகம் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் பிற புதுப்பிக்கத்தக்க, புதைபடிவ அல்லது அணு மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு மாற்றாக வணிக மின்சாரத்தை மின் தொகுப்பில் வழங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஆலை உரிமையாளர் ஒரு மின்சார ஜெனரேட்டர். இன்று பெரும்பாலான சூரிய மின்சக்தி ஆலைகள் சுயாதீன மின் உற்பத்தியாளர்களுக்கு (ஐ. பி. பி) சொந்தமானவை, இருப்பினும் சில முதலீட்டாளர்கள் அல்லது சமூகத்திற்கு சொந்தமான பயன்பாடுகளால் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த மின் உற்பத்தியாளர்களில் சிலர் தங்கள் சொந்த மின் உற்பத்தி நிலையங்களின் பட்டியலை உருவாக்குகிறார்கள், ஆனால் பெரும்பாலான சூரிய பூங்காக்கள் ஆரம்பத்தில் சிறப்பு திட்ட உருவாக்குநர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு கட்டப்படுகின்றன. பொதுவாக டெவலப்பர் திட்டத்தைத் திட்டமிடுவார், திட்டமிடல் மற்றும் இணைப்பு ஒப்புதல்களைப் பெறுவார், மேலும் தேவையான மூலதனத்திற்கான நிதியை ஏற்பாடு செய்வார். உண்மையான கட்டுமானப் பணிகள் பொதுவாக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொறியியல், கொள்முதல் மற்றும் கட்டுமான (ஈ. பி. சி) ஒப்பந்தக்காரர்களிடம் ஒப்பந்தம் செய்யப்படுகின்றன. ஒரு புதிய ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையத்தின் வளர்ச்சியில் முக்கிய மைல்கற்கள் திட்டமிடல் ஒப்புதல், கட்ட இணைப்பு ஒப்புதல், நிதி நெருக்கடி, கட்டுமானம், இணைப்பு மற்றும் தொடங்குதல் ஆகும். செயல்முறையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும், டெவலப்பர் எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயல்திறன் மற்றும் ஆலையின் செலவுகள் மற்றும் அது வழங்கக்கூடிய நிதி வருவாய் பற்றிய மதிப்பீடுகளை புதுப்பிக்க முடியும். திட்டமிடல் ஒப்புதல் ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட உற்பத்தியின் ஒவ்வொரு மெகாவாட்டிற்கும் குறைந்தது ஒரு ஹெக்டேரையாவது ஆக்கிரமித்துள்ளன, எனவே கணிசமான நிலப்பரப்பு தேவைப்படுகிறது; இது திட்டமிடல் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டது. ஒப்புதலைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் தொடர்புடைய நேரம், செலவு மற்றும் நிபந்தனைகள், அதிகார வரம்பு மற்றும் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். பல திட்டமிடல் ஒப்புதல்கள் எதிர்காலத்தில் நிலையம் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு தளத்தின் சிகிச்சையில் நிபந்தனைகளைப் பயன்படுத்தும். ஒரு பிவி மின் நிலையத்தின் வடிவமைப்பின் போது ஒரு தொழில்முறை சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மதிப்பீடு பொதுவாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது, இது அனைத்து எச்எஸ்இ விதிமுறைகளின்படி இந்த வசதி வடிவமைக்கப்பட்டு திட்டமிடப்படுவதை உறுதிசெய்கிறது. கட்டம் இணைப்பு கட்டத்துடன் இணைப்பின் கிடைக்கும் தன்மை, இருப்பிடம் மற்றும் திறன் ஆகியவை ஒரு புதிய சூரிய மின்சக்தி பூங்காவைத் திட்டமிடுவதில் ஒரு முக்கிய கருத்தாகும், மேலும் செலவில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பாக இருக்கலாம். பெரும்பாலான நிலையங்கள் பொருத்தமான மின் தொகுப்பு இணைப்பு இடத்திலிருந்து சில கிலோமீட்டர்களுக்குள் அமைந்துள்ளன. இந்த நெட்வொர்க் அதன் அதிகபட்ச திறனில் செயல்படும் போது சூரிய பூங்காவின் வெளியீட்டை உறிஞ்சும் திறன் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். திட்ட மேம்பாட்டாளர் பொதுவாக இந்த கட்டத்தில் மின் இணைப்புகளை வழங்குவதற்கும் இணைப்பை உருவாக்குவதற்கும் ஏற்படும் செலவை உறிஞ்ச வேண்டும்; பெரும்பாலும் கட்டத்தை மேம்படுத்துவது தொடர்பான எந்தவொரு செலவுகளுக்கும் கூடுதலாக, இது ஆலையில் இருந்து வெளியீட்டிற்கு இடமளிக்க முடியும். எனவே, தற்போதுள்ள உள்கட்டமைப்பை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்காக சில நேரங்களில் முன்னாள் நிலக்கரி எரி மின் நிலையங்களின் இடங்களில் சூரிய மின் நிலையங்கள் கட்டப்படுகின்றன. செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு சூரிய மின்சக்தி பூங்கா தொடங்கப்பட்டவுடன், உரிமையாளர் வழக்கமாக செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பை (ஓ & எம்) மேற்கொள்ள பொருத்தமான எதிர் தரப்பினருடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நுழைகிறார். பல சந்தர்ப்பங்களில் இது அசல் ஈ. பி. சி ஒப்பந்தக்காரரால் நிறைவேற்றப்படலாம். சுழலும் இயந்திரங்களுடன் ஒப்பிடுகையில், சூரிய மின் நிலையங்களின் நம்பகமான திட நிலை அமைப்புகளுக்கு குறைந்தபட்ச பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது. ஓ & எம் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சம் ஆலை மற்றும் அதன் அனைத்து முதன்மை துணை அமைப்புகளின் செயல்திறனை தொடர்ந்து கண்காணிப்பதாகும், இது பொதுவாக தொலைதூரத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இது உண்மையில் அனுபவித்த காலநிலை நிலைமைகளின் கீழ் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெளியீட்டுடன் செயல்திறனை ஒப்பிட உதவுகிறது. இது திருத்தம் மற்றும் தடுப்பு பராமரிப்பு ஆகிய இரண்டின் திட்டமிடலை செயல்படுத்த தரவுகளையும் வழங்குகிறது. ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான பெரிய சூரிய பண்ணைகள் ஒவ்வொரு சூரிய பேனலுக்கும் ஒரு தனி இன்வெர்ட்டர் அல்லது மாக்ஸிமைசரைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவை தனிப்பட்ட செயல்திறன் தரவை வழங்குகின்றன, அவை கண்காணிக்கப்படலாம். பிற சூரிய பண்ணைகளுக்கு, செயல்படாத பேனல்களை மாற்றுவதற்கு தெர்மல் இமேஜிங் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மின்சாரம் வழங்குதல் ஒரு சூரிய மின்சக்தி பூங்காவின் வருமானம் மின் தொகுப்புக்கு மின்சாரம் விற்பனை செய்வதிலிருந்து பெறப்படுகிறது, எனவே அதன் வெளியீடு நிகழ்நேரத்தில் அளவிடப்படுகிறது, அதன் ஆற்றல் வெளியீட்டின் அளவீடுகளுடன், பொதுவாக அரை மணி நேர அடிப்படையில், மின்சார சந்தைக்குள் சமநிலைப்படுத்துவதற்கும் தீர்வு காண்பதற்கும் வழங்கப்படுகிறது. ஆலைக்குள் உள்ள உபகரணங்களின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் அது ஏற்றுமதி செய்யும் கிரிட் நெட்வொர்க்கின் கிடைக்கும் தன்மை ஆகியவற்றால் வருமானம் பாதிக்கப்படுகிறது. சில இணைப்பு ஒப்பந்தங்கள் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஆபரேட்டரை ஒரு சோலார் பூங்காவின் வெளியீட்டைக் குறைக்க அனுமதிக்கின்றன, எடுத்துக்காட்டாக குறைந்த தேவை அல்லது பிற ஜெனரேட்டர்கள் அதிக அளவில் கிடைக்கும் நேரங்களில். சில நாடுகள் ஐரோப்பிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி வழிகாட்டுதலின் கீழ் புதுப்பிக்கத்தக்க ஜெனரேட்டர்களுக்கான கட்டத்திற்கான முன்னுரிமை அணுகலுக்கான சட்டரீதியான ஏற்பாட்டை செய்கின்றன. பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி சமீபத்திய ஆண்டுகளில், பிவி தொழில்நுட்பம் அதன் மின்சார உற்பத்தி செயல்திறனை மேம்படுத்தியுள்ளது, ஒரு வாட் நிறுவல் செலவு மற்றும் அதன் ஆற்றல் திருப்பிச் செலுத்தும் நேரத்தை (ஈ. பி. பி. டி) குறைத்துள்ளது. இது உலகின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மின் தொகுப்பு சமநிலையை எட்டியுள்ளது மற்றும் பிரதான மின் ஆதாரமாக மாறியுள்ளது. சூரிய மின்சக்தி செலவுகள் மின்தொகுப்பு சமநிலையை எட்டியதால், பிவி அமைப்புகள் எரிசக்தி சந்தையில் போட்டித்தன்மையுடன் மின்சாரத்தை வழங்க முடிந்தது. கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி ஆரம்ப சந்தையை ஊக்குவிக்கத் தேவையான மானியங்கள் மற்றும் ஊக்குவிப்புகள் படிப்படியாக ஏலங்கள் மற்றும் போட்டி டெண்டர்களால் மாற்றப்பட்டன, இது மேலும் விலைக் குறைப்புகளுக்கு வழிவகுத்தது. பயன்பாட்டு அளவிலான சூரியனின் போட்டி எரிசக்தி செலவுகள் புதிய உற்பத்தி திறனுக்கான ஏலங்களை நாடுகளும் எரிசக்தி பயன்பாடுகளும் அறிமுகப்படுத்தியதால் பயன்பாட்டு அளவிலான சூரியனின் மேம்பட்ட போட்டித்திறன் மேலும் தெளிவாகத் தெரிந்தது. சில ஏலங்கள் சூரிய மின்சக்தி திட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன, மற்றவை பரந்த அளவிலான ஆதாரங்களுக்கு திறந்திருக்கும். இந்த ஏலங்கள் மற்றும் டெண்டர்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட விலைகள் பல பிராந்தியங்களில் அதிக போட்டி விலைகளுக்கு வழிவகுத்தன. மேற்கோள் காட்டப்பட்ட விலைகளில் பின்வருவன அடங்கும்ஃ கிரிட் சமநிலை சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் படிப்படியாக மலிவானவையாக மாறிவிட்டன, மேலும் இந்த போக்கு தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், பாரம்பரிய மின்சார உற்பத்தி படிப்படியாக அதிக விலையுயர்ந்ததாக மாறி வருகிறது. இந்த போக்குகள், வரலாற்று ரீதியாக மிகவும் விலையுயர்ந்த சூரிய மின்சக்தி பூங்காக்களில் இருந்து பெறப்படும் எரிசக்தி செலவு, பாரம்பரிய மின்சார உற்பத்தியின் விலையுடன் பொருந்திய அல்லது ஒப்பிடும்போது ஒரு குறுக்குவெட்டு புள்ளிக்கு வழிவகுத்தது. இந்த புள்ளி இருப்பிடங்கள் மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்தது, மேலும் இது பொதுவாக கட்ட சமநிலை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. மின்சார பரிமாற்ற நெட்வொர்க்கில் மின்சாரம் விற்கப்படும் வணிக சூரிய மின் நிலையங்களுக்கு, சூரிய ஆற்றலின் நிலைப்படுத்தப்பட்ட செலவு மொத்த மின்சார விலையுடன் பொருந்த வேண்டும். இந்த புள்ளி சில நேரங்களில் 'மொத்த கட்ட சமநிலை' அல்லது 'பஸ்பார் சமநிலை' என்று அழைக்கப்படுகிறது. நிறுவப்பட்ட பிவி அமைப்புகளுக்கான விலைகள் பிராந்திய மாறுபாடுகளைக் காட்டுகின்றன, சூரிய மின்கலங்கள் மற்றும் பேனல்களை விட, அவை உலகளாவிய பொருட்களாக இருக்கின்றன. வாடிக்கையாளர் கையகப்படுத்துதல், அனுமதி, ஆய்வு மற்றும் ஒன்றோடொன்று இணைத்தல், நிறுவல் உழைப்பு மற்றும் நிதி செலவுகள் உள்ளிட்ட "மென்மையான செலவுகளில்" உள்ள வேறுபாடுகள் காரணமாக இந்த முரண்பாடுகளை ஐ. இ. ஏ விளக்குகிறது. ஊக்குவிப்பு முறைகள் உலகின் பல பகுதிகளில் மின்தொகுப்பு சமநிலையை எட்டுவதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில், சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு மின்சார விநியோகத்தில் போட்டியிட ஒருவித நிதி ஊக்குவிப்பு தேவைப்பட்டது. சூரிய மின்சக்தி நிலையங்களை நிறுவுவதற்கு பல நாடுகள் இத்தகைய ஊக்குவிப்புகளைப் பயன்படுத்தின. ஃபீட்-இன் கட்டணங்கள் ஃபீட்-இன் கட்டணங்கள் என்பது குறிப்பிட்ட விலைகளாகும், அவை தகுதிவாய்ந்த ஜெனரேட்டர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் மற்றும் மின் தொகுப்பில் செலுத்தப்படும் ஒவ்வொரு கிலோவாட் மணி நேர புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்திற்கும் பயன்பாட்டு நிறுவனங்களால் செலுத்தப்பட வேண்டும். இந்த கட்டணங்கள் பொதுவாக மொத்த மின்சார விலைகளில் ஒரு பிரீமியத்தைக் குறிக்கின்றன, மேலும் மின் உற்பத்தியாளருக்கு திட்டத்திற்கு நிதியளிக்க உதவும் ஒரு உத்தரவாத வருவாய் நீரோட்டத்தை வழங்குகின்றன. புதுப்பிக்கத்தக்க போர்ட்ஃபோலியோ தரநிலைகள் மற்றும் சப்ளையர் கடமைகள் இந்த தரநிலைகள் பயன்பாட்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் மின்சாரத்தின் விகிதத்தை புதுப்பிக்கத்தக்க ஜெனரேட்டர்களிலிருந்து பெற வேண்டிய கடமையாகும். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், எந்த தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை அவர்கள் பரிந்துரைக்கவில்லை, மேலும் பயன்பாடு மிகவும் பொருத்தமான புதுப்பிக்கத்தக்க ஆதாரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க சுதந்திரமாக உள்ளது. சூரிய தொழில்நுட்பங்கள் ஆர். பி. எஸ்ஸின் ஒரு விகிதத்தை ஒதுக்கும் சில விதிவிலக்குகள் உள்ளன, இது சில நேரங்களில் 'சோலார் செட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. கடன் உத்தரவாதங்கள் மற்றும் பிற மூலதன ஊக்குவிப்புகள் சில நாடுகளும் மாநிலங்களும் குறைந்த இலக்கு நிதி ஊக்குவிப்புகளை ஏற்றுக்கொள்கின்றன, இது அமெரிக்க எரிசக்தித் துறை கடன் உத்தரவாதத் திட்டம் போன்ற பரந்த அளவிலான உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டிற்கு கிடைக்கிறது, இது 2010 மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டுகளில் சூரிய மின்சக்தி ஆலையில் பல முதலீடுகளைத் தூண்டியது. வரிக் கடன்கள் மற்றும் பிற நிதி ஊக்குவிப்புகள் சூரிய மின்சக்தி ஆலையில் முதலீட்டைத் தூண்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மறைமுக ஊக்குவிப்பின் மற்றொரு வடிவம் முதலீட்டாளர்களுக்கு கிடைக்கும் வரிக் கடன்கள் ஆகும். சில சந்தர்ப்பங்களில் உற்பத்தி வரிக் கடன்கள் போன்ற நிறுவல்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆற்றலுடன் வரவுகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் முதலீட்டு வரிக் கடன்கள் சர்வதேசம், தேசிய மற்றும் பிராந்திய திட்டங்கள் போன்ற மூலதன முதலீட்டுடன் தொடர்புடைய கடன்கள் சுதந்திர சந்தை வணிக ஊக்குவிப்புகளுடன் கூடுதலாக, சில நாடுகளும் பிராந்தியங்களும் சூரிய ஆற்றல் நிறுவல்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு குறிப்பிட்ட திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் புதுப்பிக்கத்தக்க வழிகாட்டுதல் அனைத்து உறுப்பு நாடுகளிலும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலைப் பயன்படுத்துவதற்கான நிலைகளை அதிகரிப்பதற்கான இலக்குகளை அமைக்கிறது. இந்த இலக்குகள் எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யப்படும் என்பதைக் காட்டும் தேசிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி செயல் திட்டத்தை ஒவ்வொருவரும் உருவாக்க வேண்டும், மேலும் இவற்றில் பல சூரிய ஆற்றல் பயன்பாட்டிற்கான குறிப்பிட்ட ஆதரவு நடவடிக்கைகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த உத்தரவு மாநிலங்கள் தங்கள் தேசிய எல்லைகளுக்கு வெளியே திட்டங்களை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது, மேலும் இது ஹீலியோஸ் திட்டம் போன்ற இருதரப்பு திட்டங்களுக்கு வழிவகுக்கும். யு. என். எஃப். சி. சி. சி. யின் தூய்மையான மேம்பாட்டு பொறிமுறை என்பது ஒரு சர்வதேச திட்டமாகும், இதன் கீழ் சில தகுதி வாய்ந்த நாடுகளில் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு ஆதரவளிக்க முடியும். கூடுதலாக, பல நாடுகளில் குறிப்பிட்ட சூரிய ஆற்றல் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் உள்ளன. இந்தியாவின் ஜேஎன்என்எஸ்எம், ஆஸ்திரேலியாவில் ஃபிளாக்ஷிப் திட்டம் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலில் இதே போன்ற திட்டங்கள் சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும். நிதி செயல்திறன் சூரிய மின் நிலையத்தின் நிதி செயல்திறன் என்பது அதன் வருமானம் மற்றும் அதன் செலவுகளின் செயல்பாடாகும். சூரிய மின்சக்தி பூங்காவின் மின் உற்பத்தி சூரிய கதிர்வீச்சு, ஆலையின் திறன் மற்றும் அதன் செயல்திறன் விகிதம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும். இந்த மின் உற்பத்தியில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானம் முதன்மையாக மின்சார விற்பனையிலிருந்தும், ஃபீட்-இன் கட்டணங்கள் அல்லது பிற ஆதரவு வழிமுறைகளின் கீழ் உள்ள எந்தவொரு ஊக்கத் தொகையிலிருந்தும் வரும். மின்சார விலைகள் நாளின் வெவ்வேறு நேரங்களில் மாறுபடலாம், இது அதிக தேவை உள்ள நேரங்களில் அதிக விலையை அளிக்கிறது. இது அத்தகைய நேரங்களில் அதன் உற்பத்தியை அதிகரிக்க ஆலையின் வடிவமைப்பை பாதிக்கலாம். சூரிய மின்சக்தி ஆலைகளின் மேலாதிக்க செலவுகள் மூலதனச் செலவு, எனவே அதனுடன் தொடர்புடைய நிதி மற்றும் தேய்மானம் ஆகும். இயக்க செலவுகள் பொதுவாக ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருந்தாலும், குறிப்பாக எரிபொருள் தேவையில்லை என்பதால், பெரும்பாலான ஆபரேட்டர்கள் ஆலையின் கிடைக்கும் தன்மையை அதிகரிக்க போதுமான செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு பாதுகாப்பு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய விரும்புவார்கள், இதன் மூலம் வருமானத்திற்கு செலவு விகிதத்தை மேம்படுத்துவார்கள். புவியியல் கட்ட சமநிலையை அடைந்த முதல் இடங்கள் அதிக பாரம்பரிய மின்சார விலைகள் மற்றும் அதிக அளவிலான சூரிய கதிர்வீச்சு கொண்டவை. வெவ்வேறு பிராந்தியங்கள் கட்ட சமநிலையை அடைவதால் சூரிய பூங்காக்களின் உலகளாவிய விநியோகம் மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாற்றத்தில் கூரையிலிருந்து பயன்பாட்டு அளவிலான ஆலைகளை நோக்கிய மாற்றமும் அடங்கும், ஏனெனில் புதிய பிவி வரிசைப்படுத்தலின் கவனம் ஐரோப்பாவிலிருந்து சன்பெல்ட் சந்தைகளை நோக்கி மாறியுள்ளது, அங்கு தரையில் பொருத்தப்பட்ட பிவி அமைப்புகள் விரும்பப்படுகின்றன. பொருளாதார பின்னணி காரணமாக, பெரிய அளவிலான அமைப்புகள் தற்போது விநியோகிக்கப்படுகின்றன, அங்கு ஆதரவு ஆட்சிகள் மிகவும் நிலையானவை அல்லது மிகவும் சாதகமானவை. 4 எம். டபிள்யூ. ஏ. சி. க்கு மேல் உள்ள உலகளாவிய பி. வி ஆலைகளின் மொத்த திறன் 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் சுமார் 9,000 நிறுவல்களில் சுமார் 220 ஜிகாவாட் என விக்கி-சோலார் மதிப்பிட்டது, மேலும் இது 2014 ஆம் ஆண்டில் 25 சதவீதமாக இருந்த மதிப்பிடப்பட்ட உலகளாவிய பி. வி திறனான 633 ஜிகாவாட்டில் சுமார் 35 சதவீதத்தைக் குறிக்கிறது. முக்கிய சந்தைகளின் செயல்பாடுகள் கீழே தனித்தனியாக மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன. 2013 ஆம் ஆண்டில் சீனா ஜெர்மனியை முந்தி அதிக பயன்பாட்டு அளவிலான சூரிய திறன் கொண்ட நாடாக மாறியது. இவற்றில் பெரும்பாலானவை தூய்மையான மேம்பாட்டு பொறிமுறையால் ஆதரிக்கப்பட்டுள்ளன. நாடு முழுவதும் உள்ள மின் உற்பத்தி நிலையங்களின் விநியோகம் மிகவும் பரந்த அளவில் உள்ளது, கோபி பாலைவனத்தில் மிக அதிகமான செறிவு மற்றும் வடமேற்கு சீனா பவர் கிரிட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஐரோப்பாவின் முதல் பல மெகாவாட் ஆலை ஹேமாவில் உள்ள 4 மெகாவாட் சமூகத்திற்கு சொந்தமான திட்டமாகும், இது 2003 இல் தொடங்கப்பட்டது. ஆனால் 2004 ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மன் ஃபீட்-இன் கட்டணங்களுக்கான திருத்தங்கள்தான், இது பயன்பாட்டு அளவிலான சூரிய மின் நிலையங்களை நிறுவுவதற்கு வலுவான உத்வேகத்தை அளித்தது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் முதன்முதலில் முடிக்கப்பட்டது ஜியோசோலால் உருவாக்கப்பட்ட லீப்சிகர் லேண்ட் சூரிய பூங்கா ஆகும். 2004 மற்றும் 2011 க்கு இடையில் பல டஜன் ஆலைகள் கட்டப்பட்டன, அவற்றில் பல அந்த நேரத்தில் உலகின் மிகப்பெரியவையாக இருந்தன. ஜேர்மனியின் ஃபீட்-இன் கட்டணங்களை நிறுவும் EEG சட்டம், இழப்பீட்டு நிலைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், கட்டத்திற்கான முன்னுரிமை அணுகல் போன்ற பிற ஒழுங்குமுறை காரணிகளுக்கும் சட்ட அடிப்படையை வழங்குகிறது. விவசாய நிலங்களின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த 2010 ஆம் ஆண்டில் சட்டம் திருத்தப்பட்டது, அதன் பின்னர் பெரும்பாலான சூரிய பூங்காக்கள் முன்னாள் இராணுவ தளங்கள் போன்ற 'மேம்பாட்டு நிலம்' என்று அழைக்கப்படுபவற்றில் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஓரளவு இந்த காரணத்திற்காக, ஜெர்மனியில் ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையங்களின் புவியியல் விநியோகம் முன்னாள் கிழக்கு ஜெர்மனிக்கு பக்கச்சார்பானது. பயன்பாட்டு அளவிலான சூரிய சக்தித் திறனை நிறுவுவதில் இந்தியா முன்னணி நாடுகளாக வளர்ந்து வருகிறது. குஜராத்தில் உள்ள சரங்கா சூரிய மின்சக்தி பூங்கா ஏப்ரல் 2012 இல் அதிகாரப்பூர்வமாக திறக்கப்பட்டது, அந்த நேரத்தில் இது உலகின் மிகப்பெரிய சூரிய மின்சக்தி ஆலைகளின் குழுவாக இருந்தது. புவியியல் ரீதியாக மிகப்பெரிய நிறுவப்பட்ட திறன் கொண்ட மாநிலங்கள் தெலுங்கானா, ராஜஸ்தான் மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம் ஆகும், அவை தலா 2 ஜிகாவாட் நிறுவப்பட்ட சூரிய மின்சக்தி திறனைக் கொண்டுள்ளன. ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத் ஆகியவை பாகிஸ்தானுடன் தார் பாலைவனத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன. மே 2018 இல், பாவகடா சூரிய பூங்கா செயல்படத் தொடங்கியது மற்றும் 2 ஜிகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்டது. பிப்ரவரி 2020 நிலவரப்படி, இது உலகின் மிகப்பெரிய சூரிய பூங்கா ஆகும். செப்டம்பர் 2018 இல் ஆக்மே சோலார் இந்தியாவின் மலிவான சூரிய மின் நிலையமான 200 மெகாவாட் ராஜஸ்தான் பத்லா சூரிய மின் பூங்காவை நிறுவியதாக அறிவித்தது. இத்தாலியில் ஏராளமான ஒளிமின்னழுத்த மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் உள்ளன, அவற்றில் மிகப்பெரியது 84 மெகாவாட் திறன் கொண்ட மொன்டால்டோ டி காஸ்ட்ரோ திட்டமாகும். ஜோர்டானின் மின்சாரத்தில் 7 சதவீதம் பங்களிக்கும் 732 மெகாவாட்டிற்கும் அதிகமான சூரிய ஆற்றல் திட்டங்கள் 2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் முடிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியின் சதவீதத்தை ஜோர்டான் 2020 க்குள் 10 சதவீதமாக உற்பத்தி செய்வதை இலக்காகக் கொண்ட பின்னர், அரசாங்கம் 2018 இல் அந்த எண்ணிக்கையை முறியடிக்க முயன்று 20 சதவீதத்தை இலக்காகக் கொண்டதாக அறிவித்தது. ஸ்பெயின் இன்றுவரை ஸ்பெயினில் உள்ள பெரும்பாலான சூரிய மின் நிலையங்கள் 2007-8 இன் ஏற்றம் சந்தையின் போது நிகழ்ந்தன. இந்த நிலையங்கள் நாடு முழுவதும் நன்கு பரவியுள்ளன, எக்ஸ்ட்ரீமாடுரா, காஸ்டில்-லா மஞ்சா மற்றும் முர்சியாவில் சில செறிவுகள் உள்ளன. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையங்களின் அமெரிக்க வரிசைப்படுத்தல் பெரும்பாலும் தென்மேற்கு மாநிலங்களில் குவிந்துள்ளது. கலிபோர்னியா மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள மாநிலங்களில் உள்ள புதுப்பிக்கத்தக்க போர்ட்ஃபோலியோ தரநிலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊக்கத்தை வழங்குகின்றன. குறிப்பிடத்தக்க சூரிய பூங்காக்கள் அவை செயல்பாட்டுக்கு வந்த நேரத்தில் பின்வரும் சூரிய பூங்காக்கள் உலகின் அல்லது அவற்றின் கண்டத்தின் மிகப்பெரியவையாக இருந்தன அல்லது கொடுக்கப்பட்ட காரணங்களுக்காக குறிப்பிடத்தக்கவையாக இருந்தனஃ ஒளிமின்னழுத்தங்களின் வளர்ச்சி சூரிய வெப்ப மின் நிலையங்களின் பட்டியல் ஒளிமின்னழுத்த மின் நிலையங்களின் பட்டியல் ஒளிமின்னழுத்த நிறுவனங்களின் பட்டியல் சூரிய மின்கல உற்பத்தியாளர்களின் பட்டியல் ஒளிமின்னழுத்த ஒளிமின்னழுத்த அமைப்பு சூரிய ஆற்றல் நாடு வாரியாக சூரிய மின்கலங்களின் கோட்பாடு வெளிப்புற இணைப்புகள் 10 மெகாவாட் சூரிய ஆற்றல் ஒளிமின்னழுத்த உள்கட்டமைப்பு மின் நிலையங்களில் உலகளாவிய திட்டங்களின் ஊடாடும் வரைபடம்