Hydraulic calculation
நீர் போக்குவரத்து மற்றும் விநியோக நெட்வொர்க்குகளுக்கு ஒன்று அல்லது பல நுகர்வு புள்ளிகளில் ஓட்ட விகிதம் மற்றும் அழுத்த பண்புகள் மற்றும் வடிவமைப்பு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தேவையான நீர் வழங்கல் ஓட்ட விகிதம் மற்றும் அழுத்தங்களை தீர்மானிக்க ஹைட்ராலிக் கணக்கீடுகள் தேவைப்படுகின்றன. தீ பாதுகாப்பு சூழலில், ஹைட்ராலிக் கணக்கீடுகள் ஒரு குழாய் நெட்வொர்க் வழியாக ஒரு அணைக்கும் ஊடகத்தின் ஓட்டத்தை தீர்மானிக்கவும், வெளியேற்ற சாதனங்கள் (எ. கா., முனைகள், தெளிப்பான்கள்) மூலம் தீயைக் கட்டுப்படுத்தவும், அடக்கவும் அல்லது அணைக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தீயை அடக்கும் நோக்கத்திற்காக அல்லது அணைக்கும் நோக்கத்திற்காக குழாய் நெட்வொர்க்குகள் மூலம் நீர் ஓட்ட விகிதம் (அல்லது தீயணைப்பு நுரை செறிவு போன்ற சேர்க்கைகளுடன் கலக்கப்பட்ட நீர்) வடிவமைப்பு நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்ய போதுமானதாக இருக்கும் என்பதை ஹைட்ராலிக் கணக்கீடுகள் சரிபார்க்கின்றன. ஹைட்ராலிக் கணக்கீட்டு நடைமுறை அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்ட தேசிய தீயணைப்பு பாதுகாப்பு சங்கம் (என்எஃப்பிஏ) அல்லது ஈஎன் 12845 தரநிலை, நிலையான தீயணைப்பு அமைப்பு-தானியங்கி தெளிப்பு அமைப்புகள்-வடிவமைப்பு, நிறுவல் மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றால் வெளியிடப்பட்ட பொருந்தக்கூடிய குறிப்பு மாதிரி குறியீடுகளில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. நீர் அடிப்படையிலான தீ பாதுகாப்பு அமைப்பின் இரண்டு முதன்மை கூறுகளின் கலவையானது தீயைக் கட்டுப்படுத்தவோ, அடக்கவோ அல்லது அணைக்கவோ வடிவமைப்பு நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்யும் என்பதை ஹைட்ராலிக் கணக்கீடுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனஃ பாய்வு விகிதம் மற்றும் அழுத்தத்தில் கிடைக்கக்கூடிய நீர் வழங்கல் போதுமானது. குழாய் அளவுகள் மற்றும் குழாய் நெட்வொர்க் ஏற்பாடு ஆகியவை கடைகளுக்கு தண்ணீரை வழங்குகின்றன (எ. கா., தெளிப்பான்கள்) அளவு மற்றும் போதுமான அளவு ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. நீர் வழங்கல் தேவைகள் நீர் வெளியேற்றத்தின் அளவுக்கான தேவைகள் NFPA 13, NFPA 15, EN 12845, BS 9251, NFPA 750 CP 52, ASIB மற்றும் AS2118.1 போன்ற பொருந்தக்கூடிய மாதிரி குறியீட்டால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. சொத்து காப்பீட்டு வடிவமைப்பு தரநிலைகளும் பொருந்தும். கட்டிடத்தின் உள்ளே ஏற்பட்ட தீயின் தீவிரமும் அளவும் கட்டிடத்தின் பயன்பாடு, கட்டிடத்தின் உயரம், கட்டிடத்திற்குள் உள்ள பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் ஏற்பாடு உள்ளிட்ட காரணிகளால் குறிக்கப்படுகின்றன. இந்த மாறிகள் மாதிரி குறியீடுகளில் வெளிப்படுத்தப்படும் அட்டவணைகள் மற்றும் மதிப்புகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. இந்த அட்டவணைகளில் உள்ள மதிப்புகள் தீ சோதனைகள் மற்றும் இழப்பு வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. கிடைக்கக்கூடிய நீர் வழங்கல் கிடைக்கக்கூடிய நீர் பெரும்பாலும் நீர் ஓட்ட சோதனை மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இதில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தீ ஹைட்ரண்டுகள் திறக்கப்பட்டு நீர் அழுத்தங்கள் மற்றும் ஓட்ட விகிதம் அளவிடப்படுகின்றன. சில நகராட்சி நீர் அதிகார வரம்புகள் ஹைட்ராலிக் மாதிரிகளின் அடிப்படையில் கிடைக்கக்கூடிய நீர் விநியோகங்களின் மதிப்பீட்டை வழங்கலாம். நகராட்சி இணைப்பு சாத்தியமில்லாத அல்லது நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத இடங்களில், தேவையான நீரை திறந்தவெளி நீர் (எ. கா., ஏரி, குளம், நதி) அல்லது நீர் சேமிப்பு தொட்டியில் இருந்து எடுக்கலாம். தெளிப்பு அமைப்பு வடிவமைப்பு ஓட்ட விகிதத்தை வழங்க கிடைக்கக்கூடிய நீர் வழங்கல் அழுத்தம் போதுமானதா என்பதை ஹைட்ராலிக் கணக்கீடுகள் தீர்மானிக்கின்றன. இல்லையென்றால், தீயணைப்பு விசையியக்கக் குழாய் மூலம் கூடுதல் நீர் அழுத்தம் வழங்கப்படுகிறது. கணினி குழாய் நெட்வொர்க் அடக்குதல் அமைப்பு குழாய் நெட்வொர்க்குகள் பொதுவாக 3 உள்ளமைவுகளில் ஒன்றில் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றனஃ மரம், லூப் அல்லது கிரிட். இந்த வகையான அமைப்புகள் அனைத்தும் பெரிய கிடைமட்ட குழாய்களைப் பயன்படுத்துகின்றன-"மெயின்கள்"-அவை சிறிய குழாய்களுக்கு பெரிய ஓட்ட விகிதங்களை வழங்குகின்றன-"கிளை கோடுகள்"-அவை மெயின்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கிளைக் குழாய்களில் மட்டுமே தெளிப்பான்கள் நிறுவப்படுகின்றன. ஒரு செங்குத்து குழாய்-"ரைசர்"-உடன் இணைப்பதன் மூலம் மெயின்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது, இது நீர் வழங்கல் குழாய் இணைப்பின் மூலம் தண்ணீர் வழங்கப்படுகிறது. மர அமைப்புகள் பல சிறிய கிளை கோடுகளுடன் ஒற்றை முக்கிய குழாயை உள்ளடக்கியது. அனைத்து குழாய்களும் ஒரு முற்று முனையில் முடிவடைவதால், நீர் ஓட்டம் ஒரு திசையில் மட்டுமே சாத்தியமாகும். சுழல் அமைப்புகள் ஒரு பிரதானத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன, இது ஒரு கட்டிடத்திற்குள் கணிசமான தூரம் ஓடுகிறது மற்றும் ரைசருக்கு அருகில் தன்னை இணைக்க மீண்டும் வழிநடத்தப்படுகிறது. கிளை கோடுகள் இந்த 'வளையத்துடன்' இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எந்தவொரு தெளிப்பானுக்கும் தண்ணீர் இரண்டு திசைகளில் பாயும் என்பதால், இந்த சுழல் பிரதான கட்டமைப்பில் குறைந்த நீர் வழங்கல் அழுத்தம் தேவைப்படுகிறது, ஏனெனில் பிரதானத்தின் வழியாக ஹைட்ராலிக் அழுத்த வீழ்ச்சி குறைவாக உள்ளது. கிளை கோடுகள் ஒரு முற்று முனையில் முடிவடையும் அல்லது ஒவ்வொரு முனையிலும் வெவ்வேறு (பொதுவாக எதிர்) புள்ளிகளுடன் இணைக்கப்படலாம். பிந்தைய வழக்கில், கிளைக் குழாயின் இரு முனைகளிலிருந்தும் எந்த தெளிப்பானுக்கும் தண்ணீர் பாய்வதால் கிளைக் குழாயில் ஹைட்ராலிக் அழுத்தம் குறைவாக இருப்பதால் குறைந்த நீர் வழங்கல் அழுத்தம் தேவைப்படுகிறது. கிரிட் அமைப்புகள் பல கிளை கோடுகளின் எதிர் முனைகளில் இரண்டு பெரிய மெயின்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவை ஒவ்வொரு முனையிலும் மெயின்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கட்டப்பட்ட அமைப்புகள் அமைப்பில் எந்த இடத்திற்கும் தண்ணீர் பயணிக்க பல பாதைகளை வழங்குகின்றன, இது அமைப்பில் அழுத்த இழப்புகளைக் குறைக்கிறது. பெரும்பாலான வடிவமைப்பு தரநிலைகளுக்கு ஹேசன்-வில்லியம்ஸ் முறையைப் பயன்படுத்துவது தேவைப்படுகிறது, இது குழாய் நெட்வொர்க்கின் வழியாக நீர் கடந்து செல்லும்போது உராய்வு அழுத்த இழப்புகளை தீர்மானிக்கிறது. மரம் மற்றும் வளைய அமைப்புகள் ஹைட்ராலிக் கணக்கீடுகளை கையால் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு எளிமையானவை. கட்டப்பட்ட அமைப்புகளுக்கான ஹைட்ராலிக் கணக்கீடுகளுக்கு சாத்தியமான அனைத்து நீர் பாதைகளிலும் நீர் ஓட்டத்தை சமநிலைப்படுத்த ஒரு மறு செய்கை செயல்முறை தேவைப்படுவதால், இந்த கணக்கீடுகள் பெரும்பாலும் கணினி மென்பொருளால் செய்யப்படுகின்றன. நடைமுறையில், அனைத்து வகையான குழாய் நெட்வொர்க்குகளிலும் பெரும்பாலான கணக்கீடுகள் கணினி மென்பொருளால் செய்யப்படுகின்றன. நெட்வொர்க் கூறுகளின் அளவுகள் ஒரு கையேடு செயல்முறையை விட கணினியில் எளிதில் மாற்றியமைக்கப்பட்டு மறுபரிசீலனை செய்யப்படலாம். 2013 என்எஃப்பிஏ 13 கையேட்டில் ஒரு துணை உள்ளது, இது ஹைட்ராலிக் கணக்கீடுகளைச் செய்யும்போது பயன்படுத்தப்படும் சில பயன்பாட்டுக் கோட்பாடு மற்றும் செயல்முறைகளை விவரிக்கிறது. குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் தேசிய தீ பாதுகாப்பு சங்கம் ஹைட்ராலிக்ஸ் தீ பாதுகாப்பு