Datteln Power Station
டட்டெல்ன் மின் நிலையம் (ஜெர்மன்ஃ கிராப்ட்வெர்க் டட்டெல்ன்) என்பது ஜெர்மனியின் வடக்கு ரைன்-வெஸ்ட்பாலியாவில் உள்ள டார்ட்மண்டிற்கு வடக்கே 12 கி. மீ. தொலைவில் உள்ள டட்டெல்ன், ரெக்லிங்ஹவுசெனில் உள்ள ஒரு நவீன நிலக்கரி எரியும் அனல் மின் நிலையம் ஆகும். இது சுமார் 1,419 மெகாவாட் மொத்த திறன் கொண்ட நான்கு அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது. 1 முதல் 3 அலகுகள் 1964 மற்றும் 1969 க்கு இடையில் கட்டப்பட்டு 2014 இல் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டன. இந்த மின் நிலையத்தின் ஒரு சிறப்பியல்பு என்னவென்றால், மிக சமீபத்தில் கட்டப்பட்ட அலகு, யூனிட் 4, கழிவு வாயு ஃப்ளூவைக் கொண்டிருக்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக, தற்போதுள்ள குளிரூட்டும் கோபுரத்திலிருந்து நிரப்பப்பட்ட நீரைப் பயன்படுத்தி உப்புநீக்கப்பட்ட ஃப்ளூ வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இந்த மின் நிலையம் யூனிபர் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ஆலையில் சுமார் 200 முழுநேர தொழிலாளர்கள் மற்றும் 300 வெளிப்புற வேலைகள் உள்ளன. அலகு 4 கட்டுமானத்தில் சுமார் 6,300 பேர் பங்கேற்றனர். தொழில்நுட்ப அலகு 4 மின்சார உற்பத்தியைத் தவிர ஆண்டுக்கு 1,000 GW·hth மாவட்ட வெப்பத்தையும் வழங்குகிறது, இது காஸ்ட்ரோப்-ராக்ஸெல் மற்றும் டார்ட்மண்ட்-போடல்ஷ்விங் பகுதிகளில் உள்ள 100'000 வீடுகளுக்கு போதுமான விநியோகமாகும். யூனிட் 4 1,052 மெகாவாட் நிகர உற்பத்தி திறனில், 413 மெகாவாட் டாய்ச் பான் மின்தொகுப்புக்கு வழங்கப்பட்டு, அதன் ரயில்வே அமைப்புக்கு மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. 50 ஹெர்ட்ஸ் மின்சாரம் ரயில் அமைப்புக்கு 16,7 ஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண்ணாக மாற்றப்பட்டு டாய்ச் பானின் 110 கே. வி உயர் மின்னழுத்த கட்டத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. ஆலை பகுதி இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, இடது பக்கத்தில் 11 ஹெக்டேர் (அலகு 1-3) மற்றும் டார்ட்மண்ட்-எம்ஸ் கால்வாயின் வலது பக்கத்தில் 57 ஹெக்டேர் (அலகு 4), இது படகு மூலம் கடினமான நிலக்கரியை வழங்க பயன்படுகிறது. மூடப்பட்ட கன்வேயர் பெல்ட்கள் பின்னர் எரிபொருளை நிலக்கரி சேமிப்பு வசதிக்கு கொண்டு செல்கின்றன. மூடிய கன்வேயர் பெல்ட்கள் நிலக்கரியை நிலக்கரி பதுங்கு குழிக்கு எடுத்துச் செல்கின்றன, அதில் இருந்து ஐந்து நிலக்கரி பல்வரைசர்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு சிறந்த தூளாக அரைக்கப்படுகிறது. மெல்லிய தூள் சூடான காற்றைப் பயன்படுத்தி உலர்த்தப்பட்டு பின்னர் எரிப்பு அறைக்குள் வீசப்படுகிறது. கொதிக்கும் தண்ணீரை நீராவியாக மாற்றும் போது எரியும், இது உயர் அழுத்த விசையாழிகளுக்குள் அனுப்பப்படுகிறது, அதைத் தொடர்ந்து நடுத்தர அழுத்தம் மற்றும் இரண்டு குறைந்த அழுத்த விசையாழிகள் உள்ளன. விசையாழிகள் நிமிடத்திற்கு 3,000 சுழற்சிகளில் ஜெனரேட்டராக சுழல்கின்றன. மிட்சுபிஷி ஹிட்டாச்சி பவர் சிஸ்டம்ஸ் நீராவி ஜெனரேட்டரை வழங்கியது. கொதிகலன் அதிக க்ரீப் சிதைவு வலிமை கொண்ட பொருளால் (T24, வல்லோரெக் & மேன்ஸ்மேன் உருவாக்கிய) தயாரிக்கப்படுகிறது, இது நேரடி நீராவி வெப்பநிலையை மீண்டும் சூடாக்குகிறது. ஆல்ஸ்டோம் நீராவி விசையாழி செட்டை வழங்கியது, அதே 1,100 மெகாவாட் செட் ஸ்டாடிங்கர் மின் நிலையத்தில் அகற்றப்பட்ட யூனிட் 6 மற்றும் பெல்ஜியத்தில் முன்மொழியப்பட்ட ஆண்ட்வெர்ப் துறைமுக மின் நிலையத்திற்கு திட்டமிடப்பட்டது. அலகு 4 ஒரு மேம்பட்ட பல படி ஃப்ளூ வாயு சுத்திகரிப்பு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது ஃப்ளூ வாயுவிலிருந்து நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள், தூசி மற்றும் கந்தகத்தை நீக்குகிறது. நைட்ரஜன் ஆக்சைடு முதலில் கழுவப்படுகிறது, அதைத் தொடர்ந்து தூசி மற்றும் இறுதியாக கந்தகம் கழுவப்படுகிறது. அலகு தகவல் மின் நிலையம் 4 அலகுகளைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றில் அலகு 4 மட்டுமே செயல்படுகிறது. ஜேர்மனியின் தவறாக வழிநடத்தப்பட்ட காலநிலைக் கொள்கையின் சின்னமான ஜேர்மனியின் புதிய நிலக்கரி எரி மின் நிலையத்திற்கான அனுமதி செல்லாதது என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது ஜேர்மனியில் உள்ள நிலக்கரி எரி மின் நிலையங்கள் மற்றும் ரெக்லிங்ஹவுசென் (மாவட்டம்) யூனிபரில் உள்ள கட்டமைப்புகள்