Cheater plug
ஒரு ஏமாற்றும் பிளக், ஏசி கிரவுண்ட் லிஃப்டர் அல்லது மூன்று முனை/இரண்டு முனை அடாப்டர் என்பது ஒரு நெமா 5-15 பி கிரவுண்டிங்-வகை பிளக்கை (மூன்று முனை) ஒரு நெமா 1-15 ஆர் கிரவுண்டிங் அல்லாத ரெசெப்டாக்கிள் (இரண்டு இடங்கள்) உடன் இணைக்க அனுமதிக்கும் ஒரு அடாப்டர் ஆகும். 3-கம்பி சக்தி கயிறுகள் கொண்ட சாதனங்களை பழைய கட்டிடங்களில் காணப்படும் மரபு அடிப்படையற்ற (இரண்டு ஸ்லாட்) கொள்கலன்களில் செருக அனுமதிக்க அவை தேவைப்படுகின்றன. அத்தகைய அடாப்டரின் பயன்பாடு ஏற்பிகளை மாற்ற வேண்டிய அவசியத்தைத் தவிர்க்கிறது, ஆனால் தரையிறங்கும் தாவல் மின் தரையுடன் இணைக்கப்படாவிட்டால் ஆபத்தானது. இந்த அடாப்டர்கள் சில அதிகார வரம்புகளில், குறிப்பாக கனடா முழுவதும் சட்டவிரோதமானவை. அமெரிக்க மற்றும் கனேடிய மின் குறியீடுகளில் அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் மிகவும் நம்பகமான மாற்று, கடையின் வெளியே ஒரு கிரவுண்ட் ஃபால்ட் சர்க்யூட் இன்டர்பட்டர் (ஜி. எஃப். சி. ஐ) பிரேக்கர் கடையை மாற்றுவதாகும். ஆடியோ அமைப்புகளில் தரை சுழல்களை உடைக்கவும் ஏமாற்றும் பிளக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நடைமுறை மின்சார பாதுகாப்பை புறக்கணிப்பதாக கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நோக்கத்திற்காக குறிப்பாக உருவாக்கப்பட்ட தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மின்மாற்றியைப் பயன்படுத்துவது ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான மாற்றாகும். வரலாற்று ஏமாற்றுக்காரர் பிளக்குகள் முன்பு ஒரு தட்டையான உலோக திருகு தாவலைக் காட்டிலும் குறுகிய நெகிழ்வான தரையிறங்கும் கம்பியுடன் கிடைத்தன. இது ஒரு டுப்லெக்ஸ் அவுட்லெட்டில் கீழ் ரெசெப்டாக்கிளைப் பயன்படுத்த அனுமதித்தது, இது திருகு தாவலுக்கான சரியான இடத்தில் முகப்பலகை திருகு இல்லை. தரையிறங்கும் கம்பி அடாப்டரைச் சுற்றி திசை திருப்பப்பட்டு அதற்கு மேலே உள்ள முகப்பலகை திருகு அடையப்படும். இருப்பினும், ஒரு தளர்வான இணைக்கப்படாத தரை கம்பி தற்செயலாக அருகிலுள்ள கடையின் "சூடான" பிளேடுடன் இணைக்கப்படலாம், இது மின்சார அதிர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டபோது இந்த தரை-கம்பி பாணி ஏமாற்றும் பிளக் நிறுத்தப்பட்டது. ஒரு கூடுதல் தோல்வி பயன்முறையாக, மெல்லிய நெகிழ்வான கம்பி காப்பு உள்ளே கவனிக்கப்படாமல் உடைக்க முடியும். கடைசியாக, ஆரம்பகால அடாப்டர்களில் பெரும்பாலானவை சூடான மற்றும் நடுநிலை இணைப்புகளை தற்செயலாக மாற்றியமைக்க அனுமதித்தன, ஏனெனில் அவை சரியான பிளக் நோக்குநிலையை செயல்படுத்த அகலப்படுத்தப்பட்ட நடுநிலை பிளேடு இல்லை. நவீன ஏமாற்றும் பிளக்குகளில் நெகிழ்வான கம்பி இல்லை, இது தற்செயலாக தவறாக இணைக்கப்படலாம். சூடான மற்றும் நடுநிலை இணைப்புகள் தலைகீழாக மாறுவதைத் தடுக்க தட்டையான இணையான பிளக் கத்திகள் துருவப்படுத்தப்படுகின்றன. கூடுதலாக, பல பதிப்புகள் அடாப்டரின் மேல் ஒரு மோல்ட் செய்யப்பட்ட தடுப்பு பம்பைக் கொண்டுள்ளன, இது கிரவுண்டிங் ப்ராங்கைத் தடுக்கிறது, இதனால் தவறான நோக்குநிலையில் 3-முனை பிளக்கை வலுக்கட்டாயமாக செருகுவதைத் தடுக்கிறது. குடியிருப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று முனை பிளக்குகள் பழைய, இரண்டு முனை கொள்கலன்களுக்குள் பொருந்தாது. விரும்பியபடி பயன்படுத்தப்படும்போது, 3-கம்பி ஏற்பியின் தரை முள் ஒரு தரையிறக்கப்பட்ட கவர் திருகு அல்லது வெளிப்புற தரையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். 1969 ஆம் ஆண்டில், அண்டர் ரைட்டர்ஸ் ஆய்வகங்கள் பாதுகாப்பிற்காக முக்கிய உபகரணங்களில் மூன்று முனை பிளக்குகளை கட்டாயப்படுத்தின. அந்த நேரத்தில், அமெரிக்க வீடுகளில் உள்ள கொள்கலன்களில் பாதி மட்டுமே மூன்று முனை கொண்டவையாக இருந்தன. பெரும்பாலான வீடுகளில் வயரிங் ஒரு தரையிறங்கும் கம்பியை சேர்க்கவில்லை. திருகுகள் மற்றும் வெளியேறும் பெட்டிகள் நடுநிலையுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தன, அல்லது ஒன்றுமில்லாமல் இணைக்கப்பட்டிருந்தன. 2-கம்பி அல்லாத உலோக கேபிள் தடைசெய்யப்பட்ட மற்றும் கவச கேபிள் தேவைப்பட்ட சில அதிகார வரம்புகளில் மட்டுமே (இன்னும் நல்ல நிலையில்), ஏமாற்றும் பிளக்குகள் விரும்பியபடி பாதுகாப்பாக செயல்படுகின்றன. 1971 ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்க தேசிய மின் குறியீடு (என். இ. சி) வீட்டின் அனைத்து இடங்களிலும் தரையிறக்கப்பட்ட கொள்கலன்களைக் கோரியது (ஜனவரி 1,1974 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது). தொழில்முறை ஆடியோ மற்றும் வீடியோ புல்களில், ஏமாற்றும் பிளக் ஒரு கடுமையான பாதுகாப்பு பிரச்சினையாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அனலாக் ஆடியோ மற்றும் வீடியோ சமிக்ஞைகளில் தரை சுழல்களைத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரு முறையாக அதன் சாதாரண பயன்பாடு (ஹம் மற்றும் சலசலப்புகளை அகற்ற) ஆபத்தானது. ஜென்சன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸின் தலைவரான பில் விட்லாக் எழுதுகிறார், "3 முதல் 2-முனை ஏசி பிளக் அடாப்டர்கள் போன்ற சாதனங்களை ஒருபோதும் பயன்படுத்த வேண்டாம், அதாவது. 'கிரவுண்ட் லிஃப்டர்ஸ்', சத்தம் பிரச்சினையை தீர்க்க! ஒரு சாதனத்தில் உள்ள மின் கோளாறு, அதன் மின்சார ஆதாரத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அடித்தளமில்லாத ஏமாற்று பிளக் மூலம் ஆடியோ அல்லது வீடியோ கேபிள்கள் வழியாக ஆபத்தான, அதிக மின்னோட்டத்தை எவ்வாறு ஏற்படுத்தும் என்பதை விட்லாக் விவரிக்கிறது. 1997 ஆம் ஆண்டில், நுகர்வோர் ஆடியோ மற்றும் வீடியோ உபகரணங்கள் ஒன்பது பேரை மின்சாரம் தாக்கி கொன்றதாக விட்லாக் குறிப்பிடுகிறார். ஏமாற்றும் பிளக் ஆய்வக அமைப்புகளில் பாதுகாப்பு அபாயமாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஆகஸ்ட் 2005 இல், கிளீவ்லேண்ட் மாநில பல்கலைக்கழகத்தின் இணை பேராசிரியரான தருண் மால், ஒரு குறைபாடுள்ள ஒளிரும் விளக்கை ஒரு ஏமாற்று பிளக்கைப் பயன்படுத்தி நேர சுவிட்சில் செருகியபோது மின்சாரம் பாய்ந்து இறந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, ஓஹியோ மாநிலம் பாதுகாப்பற்ற மின் நிலைமைகளுக்காக பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஏழு மேற்கோள்களை வெளியிட்டது. பல்கலைக்கழகத்தின் ஏழு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிபுணர்களில் நான்கு பேர் ஏமாற்றும் பிளக்கைப் பயன்படுத்துவது "அமெரிக்க பல்கலைக்கழக ஆய்வகங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறானது அல்ல" என்று ஒப்புக் கொண்டதாக விஞ்ஞானி குறிப்பிடுகிறார். ஆய்வக பாதுகாப்பு நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜிம் காஃப்மேன் கூறுகையில், "நீங்கள் ஆய்வகங்களை ஆய்வு செய்யும் போது, ஒன்று முதல் ஏழு வரை எங்கும் அவ்வாறு இருப்பது வழக்கத்திற்கு மாறானது அல்ல". கட்டிடத்தை மறுதொடக்கம் செய்யாமல் புதிய சாதனங்களை இருமுனை ஏற்பிகளுடன் இணைப்பதற்கு பல மாற்று வழிகள் உள்ளனஃ பிளக்கின் தரையிறங்கும் முள் அகற்றுதல் (பாதுகாப்பற்றது), ஏற்பியை மூன்றுமுனை கடையுடன் மாற்றுதல் (சரியான தரை இல்லாமல் பாதுகாப்பற்றது), அல்லது ஏற்பியை தரையிறங்கும் சர்க்யூட் குறுக்கீடு (ஜி. எஃப். சி. ஐ) மூலம் மாற்றுதல். சாதனத்தின் பிளக்கின் தரையிறங்கும் முள் அகற்றுவது பாதுகாப்பற்றது, மேலும் பொருத்தமாக தரையிறக்கப்பட்ட மூன்று முனை கொள்கலனில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு செருகப்பட்டாலும் கூட சரியான தரையிறக்கம் இல்லாமல் சாதனத்தை விட்டு விடுகிறது. கூடுதலாக, பெரும்பாலான NEMA 5-15 P பிளக்குகள் ஒரே அகலத்தில் மின்னோட்டத்தை சுமந்து செல்லும் ப்ராங்குகளைக் கொண்டிருப்பதால், சரியான நோக்குநிலைக்கு தரை முள் நம்பியிருப்பதால், அதை அகற்றுவது சூடான மற்றும் நடுநிலை கம்பிகளை தலைகீழாக செருக அனுமதிக்கிறது, இது கூடுதல் ஆபத்தை உருவாக்குகிறது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் இது கருவியின் ஆதரவற்ற மாற்றமாக குறைபாடுகளுக்கு எதிரான உற்பத்தியாளரின் உத்தரவாதத்தையும் செல்லாததாக்குகிறது. ரிசெப்டக்கிளை மூன்று முனை வகையுடன் மாற்றுவதும், தரை திருகு இணைக்கப்படாமல் விடுவதும் ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் பிளக்கைப் பயன்படுத்துவதைப் போலவே பாதுகாப்பற்றது, ஆனால் கடையின் அடுத்தடுத்த பயனர்கள் அது சரியாக தரையிறக்கப்படவில்லை என்பதை அறியாத கூடுதல் குறைபாட்டைக் கொண்டுள்ளது. இன்னும் மோசமாக, ரெசெப்டாக்கிளின் தரை திருகு நடுநிலை பக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், சாதனம் சரியாக செயல்படும்போது கூட மின்சார அதிர்ச்சி சாத்தியமாகும். இது ஒரு "தவறான" அல்லது "பூட்லெக்" கிரவுண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது பொதுவான ரெசெப்டக்கிள் சோதனையாளர்களால் பெரும்பாலும் கண்டறியப்படாத கடுமையான பாதுகாப்பு அபாயமாகும். பிரதான சர்க்யூட் பிரேக்கர் பேனலில் இருந்து ஒரு புதிய கேபிளை நிறுவுவதைத் தவிர, வழக்கற்றுப் போன ரெசெப்டாக்கிளை ஜி. எஃப். சி. ஐ ரெசெப்டாக்கிள் மூலம் மாற்றுவது பாதுகாப்பான மாற்றாகும். ஒரு கிரவுண்ட் ஃபால்ட் சர்க்யூட் இன்டர்பட்டர் ரெசெப்டக்கிள் சரியாக செயல்பட்டால், அது ஒரு சாதனத்தில் இருந்து ஆபத்தான மின்சார அதிர்ச்சியின் கால அளவைக் கட்டுப்படுத்த ஆபத்தான மின்னோட்டத்தை குறுக்கிடும், அப்போது ரெசெப்டக்கிள் மின் தரைக்கு ஒரே கடத்தி அல்ல (இது ஒரு கிரவுண்ட் ஃபால்ட், வரையறையின்படி). மின்சார அதிர்ச்சிகளிலிருந்து மனிதர்களைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்திற்காக, நிறுவுபவர் ஜி. எஃப். சி. ஐ. க்கு "உபகரணங்கள் இல்லை" என்று முத்திரை குத்தினால், தேசிய மின் குறியீடு அத்தகைய மாற்றீட்டை அனுமதிக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் கொள்கலனை நிறுவும் போது, தரை இணைப்பை இணைக்காமல் விடுங்கள். ஒரு வெளிப்புற ஜி. எஃப். சி. ஐ ஏற்பி சோதனையாளர் ஒரு தரமற்ற ஜி. எஃப். சி. ஐ பயணத்தை செய்யக்கூடாது என்பதை நினைவில் கொள்க, ஏனெனில் இந்த சோதனையாளர்கள் ஒரு பிழையை உருவகப்படுத்த தரை இணைப்பைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் ஜி. எஃப். சி. ஐ ரெசெப்டாக்கில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சோதனை பொத்தான் சாதாரணமாக செயல்பட வேண்டும், மேலும் கடையை கைமுறையாக மீட்டமைக்கும் வரை மூட வேண்டும். அவ்வாறு இல்லையென்றால், கடையின் வெளிப்புறம் பாதுகாக்கப்படவில்லை, அதை மாற்ற வேண்டும். குறிப்புகள் முதன்மை மின் இணைப்பிகள்