Thyristor-controlled reactor
ஒரு மின்சார சக்தி பரிமாற்ற அமைப்பில், தைரிஸ்டர்-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உலை (டி. சி. ஆர்) என்பது இருதரப்பு தைரிஸ்டர் வால்வு மூலம் தொடரில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு எதிர்வினை ஆகும். தைரிஸ்டர் வால்வு கட்டம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, இது வழங்கப்பட்ட எதிர்வினை சக்தியின் மதிப்பை மாறுபட்ட அமைப்பு நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப சரிசெய்ய அனுமதிக்கிறது. தைரிஸ்டர்-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உலைகளை லேசாக ஏற்றப்பட்ட பரிமாற்றக் கோடுகளில் மின்னழுத்த உயர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தலாம். இந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் மற்றொரு சாதனம் காந்தக் கட்டுப்பாட்டு உலை (எம். சி. ஆர்) ஆகும், இது ஒரு வகை காந்த பெருக்கி, இல்லையெனில் கடத்திகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தொடர் இணைக்கப்பட்ட எதிர்வினை மற்றும் தைரிஸ்டர் வால்வு ஆகியவற்றுடன் இணையாக, ஒரு மின்தேக்கி வங்கியும் இருக்கலாம், இது நிரந்தரமாக இணைக்கப்படலாம் அல்லது இயந்திர அல்லது தைரிஸ்டர் மாறுதலைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த கலவையானது நிலையான விஏஆர் ஈடுசெய்யும் கருவி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு தைரிஸ்டர் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உலை பொதுவாக மூன்று கட்ட அசெம்பிளி ஆகும், பொதுவாக ஹார்மோனிக்ஸ் பகுதியளவு ரத்துசெய்ய ஒரு டெல்டா ஏற்பாட்டில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலும் முக்கிய டி. சி. ஆர் அணு உலை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது, தைரிஸ்டர் வால்வு இரண்டு பகுதிகளுக்கு இடையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பாதிக்கப்படக்கூடிய தைரிஸ்டர் வால்வை ஃப்ளாஷ்ஓவர்கள், மின்னல் தாக்குதல்கள் போன்றவற்றால் ஏற்படும் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது. செயல்பாட்டுக் கோட்பாடுகள் டி. சி. ஆரில் உள்ள மின்னோட்டம் அதிகபட்சம் (இணைப்பு மின்னழுத்தம் மற்றும் உலை தூண்டல் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது) முதல் கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜியம் வரை "துப்பாக்கிச் சூடு தாமத கோணத்தை" மாற்றுவதன் மூலம் மாறுபடும், α. α என்பது மின்னழுத்தம் நேர்மறையாக மாறும் புள்ளியில் இருந்து தைரிஸ்டர் வால்வு இயக்கப்பட்டு மின்னோட்டம் பாயத் தொடங்கும் புள்ளிக்கு தாமத கோணமாக வரையறுக்கப்படுகிறது. α 90° ஆக இருக்கும்போது அதிகபட்ச மின்னோட்டம் பெறப்படுகிறது, இந்த கட்டத்தில் TCR "முழு கடத்தலில்" இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது மற்றும் rms மின்னோட்டம் பின்வருமாறு வழங்கப்படுகிறதுஃ இங்குஃ Vsvc என்பது லைன்-டு-லைன் பஸ் பார் மின்னழுத்தத்தின் rms மதிப்பு, இதில் SCC இணைக்கப்பட்டுள்ளது Ltcr என்பது ஒரு கட்டத்திற்கு மொத்த TCR தூண்டல் ஆகும். α 90 டிகிரிக்கு மேல் அதிகரிக்கும் போது, அதிகபட்சம் 180 டிகிரி வரை, மின்னோட்டம் குறைந்து தொடர்ச்சியற்றதாகவும் சைனூசாய்டல் அல்லாததாகவும் மாறுகிறது. டி. சி. ஆர் மின்னோட்டம், நேரத்தின் செயல்பாடாக, பின்வருமாறு வழங்கப்படுகிறதுஃ இல்லையெனில், பூஜ்ஜியம். ஒரு டி. சி. ஆர் இரண்டு முக்கிய உபகரணங்களைக் கொண்டுள்ளதுஃ அணு உலை, இது பொதுவாக காற்று-கோர் (இரும்பு-கோர் உலைகள் சாத்தியம் என்றாலும்) மற்றும் தைரிஸ்டர் வால்வு. கணினி மின்னழுத்தத்தைப் பொறுத்து, தைரிஸ்டர்களால் கையாளப்படும் மின்னழுத்தத்திலிருந்து பரிமாற்ற அமைப்பு மின்னழுத்தத்திற்கு ஒரு இடைநிலை மின் மின்மாற்றி தேவைப்படலாம். தைரிஸ்டர் வால்வு தைரிஸ்டர் வால்வு பொதுவாக 5-20 தலைகீழ்-இணையான-இணைக்கப்பட்ட தைரிஸ்டர்களின் ஜோடிகளை தொடரில் இணைக்கிறது. வணிக ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய பெரும்பாலான தைரிஸ்டர்கள் ஒரு திசையில் மட்டுமே மின்னோட்டத்தை செலுத்த முடியும் என்பதால் தலைகீழ்-இணையான இணைப்பு தேவைப்படுகிறது. டி. சி. ஆர் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்னழுத்தத்திற்கு வணிக ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய தைரிஸ்டர்களின் அதிகபட்ச மின்னழுத்த மதிப்பீடு (தோராயமாக 8.5 கே. வி வரை) போதுமானதாக இல்லாததால் தொடர் இணைப்பு தேவைப்படுகிறது. சில குறைந்த மின்னழுத்த பயன்பாடுகளுக்கு, தைரிஸ்டர்களின் தொடர்-இணைப்பைத் தவிர்க்க முடியும்; அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் தைரிஸ்டர் வால்வு வெறுமனே இரண்டு தைரிஸ்டர்களின் தலைகீழ்-இணையான இணைப்பாகும். தைரிஸ்டர்களைத் தவிர, ஒவ்வொரு தலைகீழ்-இணையான ஜோடி தைரிஸ்டர்களும் ஒரு மின்தடை-மின்தேக்கி சுற்றுவட்டத்தைக் கொண்டுள்ளன, இது வால்வு முழுவதும் உள்ள மின்னழுத்தத்தை தைரிஸ்டர்களுக்கு இடையில் ஒரே மாதிரியாகப் பிரிக்கவும், வால்வு அணைக்கப்படும்போது ஏற்படும் "கம்யூட்டேஷன் ஓவர்ஷூட்" ஐக் குறைக்கவும் கட்டாயப்படுத்துகிறது. ஹார்மோனிக்ஸ் α> 90 டிகிரியுடன் செயல்படும் டி. சி. ஆர் கணிசமான அளவு ஹார்மோனிக் நீரோட்டங்களை உருவாக்குகிறது, குறிப்பாக 3 வது, 5 வது மற்றும் 7 வது ஹார்மோனிக்ஸில். டெல்டாவில் உள்ள டி. சி. ஆரை இணைப்பதன் மூலம், 3n வரிசையின் ("டிரிப்லன் ஹார்மோனிக்ஸ்") ஹார்மோனிக் நீரோட்டங்கள் டெல்டாவைச் சுற்றி மட்டுமே பாய்கின்றன, மேலும் அவை இணைக்கப்பட்ட ஏசி அமைப்பிற்குள் தப்பிக்காது. இருப்பினும், 5 வது மற்றும் 7 வது ஹார்மோனிக்ஸ் (மற்றும் ஒரு சிறிய அளவிற்கு 11 வது, 13 வது, 17 வது போன்றவை) ஏசி நெட்வொர்க்கில் அதிகப்படியான மின்னழுத்த சிதைவைத் தடுக்க வடிகட்டப்பட வேண்டும். இது பொதுவாக டி. சி. ஆருக்கு இணையாக ஹார்மோனிக் வடிப்பான்களை இணைப்பதன் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகிறது. வடிகட்டிகள் மின்தேக்கி எதிர்வினை சக்தியை வழங்குகின்றன, இது டி. சி. ஆர் வழங்கிய தூண்டல் எதிர்வினை சக்தியை ஓரளவு குறைக்கிறது. குறிப்புகள் மின்சார சக்தி மின்சார மின் அமைப்புகள் கூறுகள்