SwePol
स्वीपोल स्वीडन के कार्लशामन के पास स्टर्नो प्रायद्वीप और पोलैंड के स्लुपस्क के पास ब्रस्कोवो विल्की के बीच एक लंबी एकाधिकार उच्च-वोल्टेज प्रत्यक्ष धारा (एचवीडीसी) पनडुब्बी केबल है। इस लिंक का उद्घाटन 2000 में किया गया था और यह 450 केवी के वोल्टेज पर 600 मेगावाट तक बिजली संचारित कर सकता है। केबल में एक क्रॉस सेक्शन होता है। यह स्टर्नो एच. वी. डी. सी. स्टेशन से बाल्टिक सागर के तट तक एक भूमिगत केबल के रूप में चलता है। लंबी पनडुब्बी केबल पोलैंड में उस्का के पास तट पर आती है और शेष के लिए ब्रस्कोवो वील्की एचवीडीसी स्टेटिक इनवर्टर प्लांट तक भूमिगत चलती है। अन्य एकाधिकार एच. वी. डी. सी. योजनाओं के विपरीत, स्वेपोल एक धातु वापसी का उपयोग करता है जिसमें लाइन के पनडुब्बी भाग के लिए खंडों के साथ 2 केबल होते हैं, और भूमि भागों के लिए खंडों के साथ एक एकल केबल होता है। दोनों स्टेशन 225 एमएच के एयर-कोर इंडक्टेंस स्मूथिंग रेक्टिफायरों का उपयोग करते हैं और 11वें, 13वें, 24वें और 36वें हार्मोनिक्स के लिए फिल्टर के साथ। प्रत्येक फिल्टर में एक कुंडल और एक संधारित्र होता है जिसे पंक्ति में बदला जाता है। 11वीं और 13वीं हारमोनिक्स के लिए फिल्टर समायोज्य हैं। फिल्टर 95 एमवीआर की प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रदान करते हैं। एक संधारित्र बैंक द्वारा अतिरिक्त 95 एम. वी. आर. प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रदान की जाती है। प्रत्येक स्टेशन के स्थिर इन्वर्टर, जिसे 12-पल्स थाइरिस्टर पुल के रूप में बदला जाता है, में 792 थाइरिस्टर होते हैं जो एक वाल्व हॉल में स्थापित तीन ऊंचे टावरों में व्यवस्थित होते हैं। यह शुरू में स्वेपोल लिंक एबी द्वारा स्वामित्व और रखरखाव किया गया था, एक कंपनी जो संयुक्त रूप से राज्य के स्वामित्व वाली स्वीडिश बिजली कंपनी स्वेन्स्का क्राफ्टनाट (51 प्रतिशत), वैटनफॉल (16 प्रतिशत), और पोलिश संचरण प्रणाली ऑपरेटर पीएसई-ऑपरेटर (33 प्रतिशत) के स्वामित्व में थी, लेकिन कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और केबल का अधिग्रहण स्वीडिश के लिए स्वेन्स्का क्राफ्टनाट और केबल के पोलिश हिस्से के लिए पीएसई-ऑपरेटर द्वारा किया गया था। ऑनलाइन आने के बाद से, केबल क्षति के 11 उदाहरण सामने आए हैंः एक उच्च वोल्टेज लाइन पर और 10 वापसी केबल पर। कारणों में जहाज के लंगर, मछली पकड़ने के जाल, आग और ग्रिड बिजली की गड़बड़ी शामिल हैं। 14 फरवरी 2005 को ब्रस्कोवो विल्की में एच. वी. डी. सी. स्टेशन पर स्मूथिंग रिएक्टर आग से नष्ट हो गया था। मरम्मत में 20 घंटे लगे। प्रारंभ में स्वेपोल का उपयोग केवल पोलैंड को बिजली निर्यात करने के लिए किया जाता था। जनवरी से अक्टूबर 2020 तक पोलैंड ने 1,225.9 GWh बिजली का निर्यात किया और इसी अवधि 2019 में 872.8 GWh और 9,326.7 GWh की तुलना में 12,573.1 GWh का आयात किया। सबसे बड़ा आयात जर्मनी 3,222.2 GWh, स्वीडन 3,195.9 GWh और चेक गणराज्य 2,561.5 GW से हुआ था। पोलैंड के बिजली बाजार को 2025 से आपूर्ति दबाव का सामना करना पड़ेगा, जब संयंत्रों के उत्सर्जन पर यूरोपीय संघ के नियमों को कड़ा करने से लगभग 5 गीगावाट तापीय क्षमता प्रणाली से बाहर हो जाएगी, देश के टीएसओ ने चेतावनी दी है। जब सितंबर 2022 में बाल्टिक सागर में ही नोर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का रिसाव शुरू हुआ और तोड़फोड़ का संदेह था, तो कई लोगों को डर था कि स्वेपोल लिंक भी क्षतिग्रस्त हो गया था। उसी वर्ष 4 अक्टूबर को प्रकाशित स्वेन्स्का क्राफ्टनाट द्वारा किए गए परीक्षणों ने संकेत दिया कि ऐसा नहीं था। वार्षिक रिपोर्ट 2016 में, स्वेपोल के पास 87 प्रतिशत की उपलब्ध तकनीकी क्षमता थी। उपयोग नहीं की गई तकनीकी क्षमता 25 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर, 2.8 टी. डब्ल्यू. एच. (तकनीकी क्षमता का 52.4%) स्वीडन से पोलैंड को निर्यात किया गया था और 0.2 टी. डब्ल्यू. एच. (तकनीकी क्षमता का 3.3%) स्वीडन को आयात किया गया था। 2017 में, स्वेपोल के पास 94.2% की उपलब्ध तकनीकी क्षमता थी। उपयोग नहीं की गई तकनीकी क्षमता 31.9% थी। कुल मिलाकर, 3,1 TWh (तकनीकी क्षमता का 59.4%) स्वीडन से पोलैंड को निर्यात किया गया था और 0,2 TWh (तकनीकी क्षमता का 2.9%) स्वीडन को आयात किया गया था। 2018 में, स्वेपोल के पास 96 प्रतिशत की उपलब्ध तकनीकी क्षमता थी। उपयोग नहीं की गई तकनीकी क्षमता 30 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर, 3 टी. डब्ल्यू. एच. (तकनीकी क्षमता का 59 प्रतिशत) स्वीडन से पोलैंड को निर्यात किया गया था और 4 टी. डब्ल्यू. एच. (तकनीकी क्षमता का 7 प्रतिशत) स्वीडन को आयात किया गया था। 2019 में, स्वेपोल के पास 86 प्रतिशत की उपलब्ध तकनीकी क्षमता थी। उपयोग नहीं की गई तकनीकी क्षमता 24 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर, 3 टी. डब्ल्यू. एच. (तकनीकी क्षमता का 59 प्रतिशत) स्वीडन से पोलैंड को निर्यात किया गया था और 2 टी. डब्ल्यू. एच. (तकनीकी क्षमता का 4 प्रतिशत) स्वीडन को आयात किया गया था। स्वीपोल ने अपनी तकनीकी क्षमता का 62 प्रतिशत संचारित किया, जो 2018 की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 2012 के बाद से औसत उपयोग से अधिक है। अनियोजित रखरखाव आउटेज और व्यवधान आउटेज के कारण उपलब्ध क्षमता सामान्य से कम थी। अनियोजित रखरखाव आउटेज एक तेल रिसाव के कारण हुआ था और व्यवधान आउटेज 29 दिनों तक चलने वाले वाल्व कूलिंग सिस्टम की विफलता के कारण हुआ था। 2020 में, स्वेपोल के पास 87 प्रतिशत की उपलब्ध तकनीकी क्षमता थी। उपयोग नहीं की गई तकनीकी क्षमता 13 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर, 3.8 टी. डब्ल्यू. एच. (तकनीकी क्षमता का 72 प्रतिशत) स्वीडन से पोलैंड तक दक्षिण में प्रेषित किया गया था और> 0.1 टी. डब्ल्यू. एच. (तकनीकी क्षमता का 0.2 प्रतिशत) उत्तर में स्वीडन में प्रेषित किया गया था। स्वेपोल का वार्षिक रखरखाव सितंबर में 6 दिनों तक चला। इसके अतिरिक्त, 2020 के दौरान स्वेपोल के 3 अन्य नियोजित रखरखाव आउटेज और 1 अन्य आउटेज था। 2020 में स्वीपोल में 3 मामूली गड़बड़ी आउटेज और 1 और गंभीर गड़बड़ी आउटेज थी। जनवरी में पोलैंड की ओर एसी फिल्टर में आग लगने के कारण गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ था, और इसके बाद एचवीडीसी लिंक को ऑनलाइन वापस लाने में 19 दिन लग गए। 2021 में, स्वेपोल के पास 91 प्रतिशत की उपलब्ध तकनीकी क्षमता थी। उपयोग नहीं की गई तकनीकी क्षमता 22 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर, 3.4 टी. डब्ल्यू. एच. (तकनीकी क्षमता का 65 प्रतिशत) दक्षिण (एस. ई. 4-पी. एल.) और 0.2 टी. डब्ल्यू. एच. (तकनीकी क्षमता का 4 प्रतिशत) उत्तर (पी. एल.-एस. ई. 4) में प्रेषित किया गया था। स्वेपोल का वार्षिक रखरखाव सितंबर में 6 दिनों तक चला। इसके अतिरिक्त, स्वेपोल के 2021 के दौरान 10 अन्य नियोजित रखरखाव आउटेज थे। 5 मामूली व्यवधान आउटेज थे, जिनमें से एक 8 घंटे से अधिक समय तक चला। स्वेपोल 2021 में कुल 49 घंटे के लिए व्यवधान आउटेज के कारण ऑफ़लाइन था। साइट्स कल्चरल जिसका अर्थ स्वेपोल लिंक है, ब्रस्कोवो विल्की शहर में एक स्थानीय फुटबॉल टीम का नाम भी है। स्वीडन में ऊर्जा स्वीडन में बिजली क्षेत्र स्वीडन में बिजली उच्च-वोल्टेज संचरण लिंक की सूची एस्टलिंक, एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच केबल लिटपोल लिंक, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच केबल हार्मनी लिंक, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच सबसी केबल संदर्भ बाहरी लिंक स्वेपोल लिंक एबी पीएसई-स्वेपोल लिंक एबीबी समूहः जियोपोर्टल पर स्वेपोल साइट गूगल स्ट्रीट पर एक केबल मार्कर देखें Skyscraperpage.com नॉर्डिक ग्रिड से विद्युत इंटरकनेक्टर कॉन्टिनेंटल यूरोप के सिंक्रोनस ग्रिड से और उससे ऊर्जा अवसंरचना 2000 में पूरी हुई स्वीडन में पोलैंड में पनडुब्बी बिजली केबल विद्युत ऊर्जा अवसंरचना बाल्टिक सागर एचवीडीसी संचरण लाइनों के पार पोलैंड-स्वीडन संबंध 2000 पोलैंड में प्रतिष्ठान