Fire alarm control panel
एक फायर अलार्म कंट्रोल पैनल (एफ. ए. सी. पी.), फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट (एफ. ए. सी. यू.), फायर इंडिकेटर पैनल (एफ. आई. पी.), या बस फायर अलार्म पैनल फायर अलार्म सिस्टम का नियंत्रण घटक है। पैनल आग का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों से जानकारी प्राप्त करता है, उनकी परिचालन अखंडता की निगरानी करता है, और उपकरण के स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रदान करता है, और एक पूर्व निर्धारित अनुक्रम के आधार पर आग के लिए सुविधा तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी का प्रसारण करता है। पैनल किसी भी संबंधित प्रारंभिक उपकरण, सूचना उपकरण, नियंत्रण, ट्रांसमीटर या रिले को संचालित करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति भी कर सकता है। चार बुनियादी प्रकार के पैनल हैंः कोडित पैनल, पारंपरिक पैनल, पता लगाने योग्य पैनल और मल्टीप्लेक्स सिस्टम। कोडित पैनल कोडित पैनल सबसे शुरुआती प्रकार के केंद्रीय अग्नि अलार्म नियंत्रण थे, और 1800 से 1970 के दशक के दौरान बनाए गए थे। एक कोडित पैनल कई मायनों में एक आधुनिक पारंपरिक पैनल (नीचे वर्णित) के समान है, सिवाय इसके कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वयं के कोड व्हील से जुड़ा हुआ था (यानी। ज़ोन 1 में एक अलार्म कोड 1-2-4 [इमारत में घंटी या हॉर्न के माध्यम से] ध्वनि देगा, जबकि ज़ोन 2 1-2-5 ध्वनि देगा), जो पैनल को स्थापित करने के तरीके के आधार पर, या तो चार राउंड के कोड के सेट करेगा जब तक कि प्रारंभिक पुल स्टेशन को रीसेट नहीं किया जाता (एक कोडित पुल स्टेशन के समान), या तब तक लगातार चलता रहेगा जब तक कि पैनल को रीसेट नहीं किया जाता। बड़े पैनल एक यांत्रिक कमरे में दर्जनों कोड पहियों के साथ एक पूरी दीवार ले सकते हैं। कोड की सूचियों को बनाए रखना पड़ता था, कभी-कभी पुल स्टेशनों के ऊपर प्रतियों के साथ पोस्ट किया जाता था (यह सेटअप आमतौर पर अस्पतालों के पुराने विंग में देखा जाता है)। छोटे पैनलों को दो तरीकों में से एक तरीके से स्थापित किया जा सकता है। अधिकांश समय, पैनल में केवल एक क्षेत्र होता है, और इसलिए, केवल एक कोड होता है। आम एक-क्षेत्र कोड 4-4-0 और 17-0-0 थे (जो बाद के पैनलों पर उपयोग की जाने वाली 120 बी. पी. एम. मार्च समय सेटिंग के समान है; इसे बदले में 1996 से उपयोग किए जाने वाले एक बाधित चार-गिनती समान अस्थायी कोड 3 पैटर्न के साथ बदल दिया गया है)। वैकल्पिक रूप से, पैनल को बिना किसी कोड पहियों के बनाया जा सकता था, केवल उसी का उपयोग करके जिसे गोंग रिले कहा जाता था। आम तौर पर, इसका उपयोग पुल से कोडिंग स्ट्राइक को फिर से प्रसारित करने के लिए कोडित पुल स्टेशनों के साथ एक प्रणाली में किया जाएगा। हालाँकि, इसका उपयोग अपने स्वयं के क्षेत्र के रूप में भी किया जा सकता है, जिसमें जुड़े हुए हॉर्न या घंटियाँ एक विशेष कोड के बजाय लगातार बजती रहती हैं। ये पैनल आज आम नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी पुरानी इमारतों जैसे कि कॉलेज परिसरों या अस्पतालों में पाए जा सकते हैं। रिले और कोडित अवरोधक पहियों का उपयोग करने वाले क्लासिक इलेक्ट्रोमेक्निकल कोडित पैनल कार्यात्मक रूप से अप्रचलित हैं, और बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापित किए गए हैं। पारंपरिक पैनल "पारंपरिक" पैनल तब से हैं जब से इलेक्ट्रॉनिक घटक इतने छोटे हो गए हैं कि उन्हें ऐतिहासिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल नियंत्रण पैनलों के लिए व्यवहार्य प्रतिस्थापन बनाया जा सके। पारंपरिक पैनलों का उपयोग पहले की तुलना में बड़ी इमारतों में कम बार किया जाता है, लेकिन फिर भी छोटे स्कूलों, दुकानों, रेस्तरां और अपार्टमेंट इमारतों जैसी छोटी परियोजनाओं पर देखा जाता है। एक पारंपरिक अग्नि अलार्म नियंत्रण पैनल एक या अधिक विद्युत संकेत परिपथ (प्रत्येक तारों की एक जोड़ी) को नियोजित करता है, जो शुरू करने वाले उपकरणों (आमतौर पर स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, डक्ट डिटेक्टर, मैनुअल पुल स्टेशन और कभी-कभी फ्लेम डिटेक्टर) से जुड़ा होता है जो समानांतर रूप से तार से जुड़ा होता है। इन संवेदकों को सर्किट प्रतिरोध (एक "बंद" स्थिति) को नाटकीय रूप से कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब किसी भी संवेदक पर पर्यावरणीय स्थितियां पूर्व निर्धारित ट्रिगर सीमा से अधिक हो जाती हैं। एक पारंपरिक अग्नि अलार्म प्रणाली में, सूचना घनत्व या संकल्प स्थापित ऐसे व्यक्तिगत वायर्ड परिपथों की संख्या तक सीमित होता है। एक इमारत के भीतर आग के स्थान और नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए, संरचना को आमतौर पर अलग-अलग पहचाने गए क्षेत्रों या क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। एक बहुमंजिला इमारत की मंजिलें एक प्रकार की क्षेत्र सीमा होती हैं। एक बहुत ही सरल प्रणाली में कम संख्या में क्षेत्र हो सकते हैं। सुरक्षा के एक ही "क्षेत्र" के भीतर कई उपकरणों से जुड़ा एक इनिशिएटिंग डिवाइस सर्किट (जिसे संबोधित करने योग्य प्रणालियों में सिग्नलिंग लाइन सर्किट (एस. एल. सी.) के रूप में जाना जाता है) प्रभावी रूप से पैनल को क्षेत्र के बारे में जानकारी की 3 अलग-अलग स्थितियां प्रदान करता हैः सामान्य, समस्या या अलार्म। एक क्षेत्र के भीतर प्रत्येक प्रारंभिक उपकरण परिपथ की स्थिति अग्नि अलार्म नियंत्रण पटल पर दिखाई देने वाले संकेतों का उपयोग करके प्रदर्शित होती है, जैसे कि एक चमकती एलईडी/प्रकाश या एक एलसीडी प्रदर्शन। पैनल एक फर्श योजना (क्षेत्र मानचित्र) पर क्षेत्र सीमाओं के एक चित्रमय प्रतिनिधित्व का उपयोग कर सकता है जिसमें पाठ विवरण, प्रकाशित प्रतीक, प्रकाशित अनुभाग, या अग्नि अलार्म नियंत्रण पैनल से जुड़े सर्किट को शुरू करने के लिए मानचित्र पर प्रकाशित बिंदुओं का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से प्रदर्शित करने वाले उद्घोषकों को ग्राफिक उद्घोषक कहा जाता है। किसी भी अलार्म नियंत्रण पैनल का एक महत्वपूर्ण आउटपुट अधिसूचना उपकरण सर्किट (एनएसी) है। यह संकेत अलार्म हॉर्न, स्ट्रोब लाइट, और जो भी अन्य सूचना उपकरणों का उपयोग इमारत में रहने वालों को अलार्म की स्थिति के बारे में सचेत करने के लिए किया जाता है, उन्हें चालू करता है। बड़ी प्रणालियाँ और व्यापक क्षेत्र स्थान और नियंत्रण कार्यों से परे बेहतर नैदानिक विवरण की बढ़ती मांग ने एक सामान्य क्षेत्र के भीतर कई प्रारंभिक परिपथ प्रदान करके पारंपरिक प्रणालियों की क्षेत्र रणनीति द्वारा नियंत्रण का विस्तार किया, प्रत्येक विशेष रूप से एक विशेष प्रकार के प्रारंभिक उपकरण या उपकरणों के समूह से जुड़ा हुआ था। यह व्यवस्था एक उपकरण-प्रकार-दर-क्षेत्र मैट्रिक्स बनाती है जिसकी जानकारी विशेष रूप से एक सारणीबद्ध उद्घोषक के लिए उपयुक्त होती है। एक सारणीबद्ध उद्घोषक को नियोजित करने वाली बहुमंजिला इमारतों में, उदाहरण के लिएः संकेतकों की पंक्तियाँ फर्श को उनके ढेर किए गए संबंध में क्षैतिज रूप से परिभाषित करती हैं और उस मंजिल पर स्थापित उपकरण के प्रकार को प्रत्येक मंजिल के माध्यम से लंबवत रूप से संरेखित संकेतकों के स्तंभों के रूप में प्रदर्शित करती हैं। फर्श और उपकरण संकेतकों का प्रतिच्छेदन संयुक्त जानकारी प्रदान करता है। सूचना का घनत्व हालांकि नियोजित परिपथों की संख्या का एक कार्य बना हुआ है। इससे भी बड़ी प्रणालियों और बेहतर नैदानिक और स्थान विवरण की मांगों ने संबोधित करने योग्य अग्नि अलार्म प्रणालियों की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक संबोधित करने योग्य उपकरण एक सामान्य संचार परिपथ को साझा करते हुए अपनी स्थिति के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है। अधिकांश भाग के लिए घोषणा और स्थान रणनीतियाँ अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहती हैं। मल्टीप्लेक्स सिस्टम पैनल मल्टीप्लेक्स सिस्टम, पारंपरिक और आधुनिक पता लगाने योग्य प्रणालियों के बीच एक प्रकार का संक्रमण, अक्सर 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के अंत तक बड़ी इमारतों और परिसरों में उपयोग किया जाता था। प्रारम्भ में, इन प्रणालियों को बड़ी पारंपरिक प्रणालियों के रूप में कार्य करने के लिए क्रमादेशित किया गया था। धीरे-धीरे, बाद के प्रतिष्ठानों में आधुनिक संबोधित प्रणालियों के घटकों और विशेषताओं को शामिल करना शुरू कर दिया गया। ये प्रणालियाँ अक्सर एक इमारत की अग्नि अलार्म प्रणाली से अधिक को नियंत्रित करने में सक्षम थीं (यानी। एच. वी. ए. सी., सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे के ताले आदि) बिना किसी प्रकार के अलार्म या परेशानी की स्थिति के। जबकि मुख्य पैनल प्रणाली का मस्तिष्क था और इसका उपयोग कुछ कार्यों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता था, अग्नि अलार्म नियंत्रण आमतौर पर ट्रांसपोंडर के माध्यम से प्राप्त किए जाते थे। ये छोटे पारंपरिक पैनल थे जिन्हें सिस्टम के हिस्से की स्थिति को मुख्य पैनल तक "संप्रेषित" करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, और जिनका उपयोग बुनियादी अग्नि अलार्म नियंत्रण कार्यों तक पहुंचने के लिए भी किया जा सकता था। पता लगाने योग्य पैनल आमतौर पर अपने पारंपरिक समकक्षों की तुलना में अधिक उन्नत होते हैं, जिसमें बहुत अधिक सूचना क्षमता और नियंत्रण लचीलापन होता है। 1980 के दशक के मध्य में माइक्रोकंट्रोलर बूम के दौरान कई निर्माताओं द्वारा संबोधित अग्नि अलार्म पैनल पेश किए गए थे। सिग्नलिंग लाइन सर्किट (एस. एल. सी.) एड्रेसेबल फायर अलार्म कंट्रोल पैनल एक या अधिक सिग्नलिंग लाइन सर्किट को नियोजित करता है-जिसे आमतौर पर लूप या एस. एल. सी. लूप के रूप में जाना जाता है-जो एक से तीस के बीच होता है। उपयोग किए गए प्रोटोकॉल के आधार पर, एक सिग्नलिंग लाइन सर्किट कई सौ उपकरणों की निगरानी और नियंत्रण कर सकता है। कुछ प्रोटोकॉल डिटेक्टर और इनपुट/आउटपुट मॉड्यूल के किसी भी मिश्रण की अनुमति देते हैं, जबकि अन्य प्रोटोकॉल में चैनल क्षमता का 50 प्रतिशत डिटेक्टर/सेंसर तक सीमित है और 50 प्रतिशत इनपुट/आउटपुट मॉड्यूल तक सीमित है। प्रत्येक एस. एल. सी. जुड़े उपकरणों का चुनाव करता है, जो निर्माता के आधार पर कुछ उपकरणों से लेकर कई सौ तक हो सकते हैं। बड़ी प्रणालियों में कई सिग्नलिंग लाइन सर्किट हो सकते हैं। एस. एल. सी. पर प्रत्येक उपकरण का अपना विशिष्ट पता होता है, और इस प्रकार पैनल इससे जुड़े प्रत्येक व्यक्तिगत उपकरण की स्थिति को जानता है। सामान्य पता लगाने योग्य इनपुट (आरंभ करने योग्य) उपकरणों में स्मोक डिटेक्टर हीट डिटेक्टर (वृद्धि और निश्चित तापमान की दर) मैनुअल कॉल पॉइंट या मैनुअल पुल स्टेशन शामिल हैं अधिसूचना उपकरण उत्तरदाता फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इनपुट स्विच स्थिति प्रवाह नियंत्रण दबाव पृथक मानक स्विच मॉनिटर मॉड्यूल पता लगाने योग्य आउटपुट उपकरणों में शामिल हैं (चेतावनी प्रणाली/घंटी) रिले डोर होल्डर रिले सहायक (नियंत्रण कार्य) रिले नियंत्रण मॉड्यूल रिले मॉड्यूल आउटपुट उपकरणों का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जैसे कि पंखे को चालू या बंद करना/दरवाजे को बंद करना/खोलना आग दमन प्रणाली सक्रिय करना अधिसूचना उपकरण बंद करना औद्योगिक उपकरण लिफ्ट को एक सुरक्षित निकास तल पर याद करना एक और आग अलार्म पैनल या संचारक मानचित्रण को सक्रिय करना जिसे "कारण और कारण" के रूप में भी जाना जाता है। परंपरागत रूप से, जब एक इनपुट उपकरण सक्रिय होता है, तो एक निश्चित आउटपुट उपकरण (या रिले) सक्रिय होता है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा है, अधिक से अधिक उन्नत तकनीकें उपलब्ध हो गई हैं, अक्सर विभिन्न कंपनियों के बीच शैली में बड़े बदलाव के साथ। क्षेत्र क्षेत्र आमतौर पर एक इमारत या क्षेत्र को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके बनाए जाते हैं। फिर विशिष्ट क्षेत्र के आधार पर, दिए गए कार्य को करने के लिए क्षेत्र में एक निश्चित संख्या और उपकरण का प्रकार जोड़ा जाता है। क्षेत्र कनाडा में राष्ट्रीय भवन संहिता की आवश्यकता है, और क्षेत्रों को लेबल किया जाना चाहिए और अग्नि क्षेत्रों के लिए लाल एल. ई. डी. शामिल किए जाने चाहिए, जिसमें पर्यवेक्षी और परेशानी के लिए एम्बर एल. ई. डी. हो। एल. ई. डी. संकेतक एल. सी. डी. प्रदर्शन के अतिरिक्त होते हैं, हालाँकि एल. सी. डी. में वर्णों की 8 या अधिक पंक्तियाँ होने पर इस आवश्यकता को माफ कर दिया जाता है। जब तार एक क्षेत्र से निकलते हैं और एक नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जैसे कि फर्श से फर्श और फ़ायरवॉल के बीच, तब भी आइसोलेटर की आवश्यकता होती है। समूह समूहों में रिले जैसे कई आउटपुट उपकरण होते हैं। यह एक एकल इनपुट की अनुमति देता है, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर या अलार्म पुल स्टेशन में एक समूह के लिए केवल एक आउटपुट प्रोग्राम किया जाता है, जो फिर कई आउटपुट या रिले में मैप करता है। यह एक इंस्टॉलर को एक ही आउटपुट के लिए कई इनपुट मानचित्र बनाकर प्रोग्रामिंग को सरल बनाने में सक्षम बनाता है, और उन सभी को एक ही बार में बदलने में सक्षम होता है, और एकल डिटेक्टर/इनपुट की अनुमति के लिए प्रोग्रामिंग स्थान की तुलना में अधिक आउटपुट के लिए मानचित्रण की अनुमति देता है। बूलियन लॉजिक यह एक फायर पैनल का हिस्सा है जिसमें विभिन्न पैनलों के बीच सबसे बड़ा अंतर हो सकता है। यह क्षमता एक पैनल को काफी जटिल निवेश का पता लगाने के लिए क्रमादेशित करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, एक पैनल को केवल तभी अग्निशमन विभाग को सूचित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है जब एक से अधिक उपकरण सक्रिय हो गए हों। इसका उपयोग टाइमर के संयोजन के साथ चरणबद्ध निकासी प्रक्रियाओं के लिए भी किया जा सकता है। पैनलों की नेटवर्किंग नेटवर्किंग के सिद्धांत में एक एकीकृत प्रणाली बनाने के लिए कई पैनलों को एक साथ जोड़ना शामिल है। उदाहरण के लिए एक पैनल पर इनपुट दूसरे पर आउटपुट को सक्रिय कर सकते हैं, या नेटवर्क कई प्रणालियों की निगरानी की अनुमति दे सकता है। नेटवर्किंग का उपयोग अक्सर उन स्थितियों में किया जाता है जहां एक पैनल पर्याप्त बड़ा नहीं होता है, या कई-निर्माण स्थितियों में। प्रणाली की विफलता या रखरखाव आवश्यकताओं के कारण किसी भी समय ऑफ़लाइन जाने वाले सुविधा के एक बड़े हिस्से के जोखिम को कम करने के लिए नेटवर्किंग भी प्रणालियों को अलग करने का एक प्रभावी तरीका है। उप-नेटवर्क को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वास्तुकला का उपयोग करके बनाया जा सकता है। नेटवर्क प्रणाली आमतौर पर अधिक महंगी होती है और इसमें सफल कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण और प्रणाली विन्यास शामिल होते हैं। हालांकि अर्ध-मानक मौजूद हैं जो विभिन्न निर्माताओं के पैनलों को एक-दूसरे के साथ नेटवर्क करने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे हमेशा सभी कंपनियों द्वारा समर्थित नहीं होते हैं। उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रोटोकॉल में से एक बीएसीनेट है, जो पहले से ही विभिन्न प्रकार के औद्योगिक नेटवर्क के लिए आम है। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के लिए विशिष्ट परस्पर जुड़े सिस्टम में एच. वी. ए. सी., बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोलर, सुरक्षा/अभिगम नियंत्रण, या लिफ्ट नियंत्रक शामिल हैं। आर्कनेट प्रोटोकॉल का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों में वर्षों से किया जा रहा है, और इसका उपयोग नेटवर्किंग फायर अलार्म कंट्रोल पैनलों के लिए भी किया जाता है। हाल ही में, कुछ पैनलों को मानक ईथरनेट के साथ नेटवर्क किया जा रहा है, लेकिन यह अभी तक बहुत आम नहीं है। कई संगठन अपना खुद का स्वामित्व प्रोटोकॉल बनाने का विकल्प चुनते हैं, जिसमें उन्हें अपनी पसंद का कुछ भी करने की अनुमति देने का अतिरिक्त लाभ होता है, जिससे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ सकती है। हालांकि, स्वामित्व नेटवर्क और बीएसीनेट के बीच एक सेतु परत आमतौर पर उपलब्ध होती है। नेटवर्किंग का उपयोग एक केंद्रीकृत चित्रमय निगरानी प्रणाली द्वारा कई अलग-अलग पैनलों की निगरानी की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। पैनलों को छोड़ने वाले पैनल आग से लड़ने वाले रासायनिक एजेंटों जैसे कि हेलन या पूरे भवन में स्थित पाइपिंग से पानी को तितर-बितर करने के लिए सोलनॉइड्स का उपयोग करने में सक्षम हैं। एक रिलीज पैनल में आमतौर पर एक आकस्मिक रिलीज को रद्द करने के लिए एक मैनुअल एबोर्ट स्विच होता है जो संपत्ति या उपकरण को नुकसान पहुंचा सकता है। जारी करने की क्षमता पता लगाने योग्य या पारंपरिक पैनलों दोनों का हिस्सा हो सकती है। अन्य सहायक पैनल अन्य प्रकार के अग्नि अलार्म नियंत्रण पैनलों में आवाज निकासी पैनल शामिल हैं, जो सिस्टम में वक्ताओं के लिए आउटपुट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए पैनल हैं जब मुख्य पैनल में पहले से ही अंतर्निहित आवाज निकासी क्षमता नहीं है। एक अन्य प्रकार अधिसूचना उपकरण परिपथ (एन. ए. सी.) विस्तारक (जिसे बिजली की आपूर्ति भी कहा जाता है) आमतौर पर मुख्य पैनल की तुलना में अधिक सूचना उपकरणों को शक्ति प्रदान करने के लिए होते हैं, हालांकि कभी-कभी एन. ए. सी. विस्तारक का उपयोग अलार्म के समन्वय के लिए भी किया जाता है। अमेरिका के लगभग हर राज्य में, अंतर्राष्ट्रीय भवन संहिता में एक अनुमोदित पर्यवेक्षण स्टेशन द्वारा अग्नि अलार्म और स्प्रिंकलर प्रणालियों की निगरानी की आवश्यकता होती है। एक फायर अलार्म सिस्टम में एक केंद्रीय स्टेशन से जुड़ा एक कंप्यूटर-आधारित नियंत्रण होता है। अमेरिका में स्थापित अधिकांश अग्नि अलार्म प्रणालियों की निगरानी यू. एल. सूचीबद्ध या एफ. एम. ग्लोबल द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षण स्टेशन द्वारा की जाती है। इन प्रणालियों में आम तौर पर पूरे स्थल का एक शीर्ष स्तर का नक्शा होगा, जिसमें विभिन्न भवन स्तर प्रदर्शित किए जाएंगे। उपयोगकर्ता (संभवतः एक सुरक्षा गार्ड) विभिन्न चरणों से गुजर सकता है। शीर्ष स्तर की साइट से भवन योजना से फर्श योजना से क्षेत्र योजना, या फिर इमारत की सुरक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जाता है। इनमें से कई प्रणालियों में टच स्क्रीन होते हैं, लेकिन अधिकांश उपयोगकर्ता माउस (और एक सामान्य मॉनिटर) पसंद करते हैं, क्योंकि टच स्क्रीन के लिए गलत तरीके से संरेखित होना और गलतियाँ करना काफी आसान है। ऑप्टिकल माउस के आगमन के साथ, यह अब एक बहुत ही व्यवहार्य विकल्प है। सिस्टम के कार्य फायर अलार्म पैनल पर कई नियंत्रण कार्य होते हैं। इनमें से कुछ हैंः सिस्टम रीसेट यह अलार्म की स्थिति के बाद पैनल को रीसेट करता है। सभी आरंभ करने वाले उपकरणों को रीसेट किया जाता है (पुल स्टेशनों को छोड़कर जिन्हें मैन्युअल रूप से रीसेट किया जाना चाहिए) और पैनल को किसी भी अलार्म स्थिति से मुक्त कर दिया जाता है। यदि सिस्टम के रीसेट होने के बाद भी कोई प्रारंभिक उपकरण अलार्म में है, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर धुएँ को महसूस करना जारी रखता है या एक मैनुअल पुल स्टेशन अभी भी सक्रिय स्थिति में है, तो एक और अलार्म शुरू किया जाएगा, या कुछ मामलों में पैनल रीसेट करने से इनकार कर देगा जब तक कि सभी अलार्म रीसेट/क्लियर नहीं हो जाते। पर्यवेक्षी स्थितियों को साफ करने के लिए अक्सर एक सिस्टम रीसेट की आवश्यकता होती है। एक सिस्टम रीसेट आमतौर पर परेशानी की स्थितियों को साफ नहीं करता है; जब स्थितियां सामान्य हो जाती हैं तो अधिकांश परेशानी की स्थिति स्वचालित रूप से साफ हो जाएगी। इस कार्य (जिसे "ए. सी. के". के रूप में भी संक्षिप्त किया गया है) का उपयोग अलार्म, परेशानी या पर्यवेक्षी संकेत जैसी असामान्य स्थिति को मैन्युअल रूप से स्वीकार करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर पैनल "पीजो" को ध्वनि से रोकता है, और सक्रिय (चमकता) एलईडी को स्थिर ("ठोस हो") चालू करता है। यह स्वतः निकासी टाइमर (अधिभोग के प्रकार के आधार पर 3 से 5 मिनट) को पहले चरण से दूसरे चरण की निकासी के लिए आगे बढ़ने से भी रद्द कर देता है। संकेत मौन अलार्म प्रणाली के विन्यास के आधार पर, यह कार्य (जिसे "अलार्म मौन" या "श्रव्य मौन" के रूप में भी जाना जाता है) या तो प्रणाली के सूचना उपकरणों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देगा, या केवल श्रव्य संकेतों को शांत कर देगा जबकि स्ट्रोब लाइट/दृश्य काम करना जारी रखेंगे (बाद की स्थिति को "श्रव्य मौन" के रूप में जाना जाता है)। संकेत मौन अलार्म का जवाब देते समय आपातकालीन उत्तरदाताओं के बीच आसान मौखिक संचार की अनुमति देता है। इसका उपयोग अंतिम पूर्ण प्रणाली परीक्षण से पहले प्रारंभिक परीक्षण की विधि के रूप में भवन निर्माण के दौरान भी किया जा सकता है। सिग्नल साइलेंस का उपयोग आमतौर पर आपातकाल से निपटने के तुरंत बाद किया जाता है, और इमारत फिर से रहने के लिए तैयार हो जाती है। एक सिस्टम रीसेट आमतौर पर जल्द ही किया जाता है। लैंप टेस्ट यह बटन (जिसे "फ्लैश टेस्ट" के रूप में भी जाना जाता है) अभी भी कई पैनलों पर संकेतक रोशनी (एल. ई. डी.) की स्थिति की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। कनाडा में स्थापित बहु-क्षेत्र पैनलों पर कोड द्वारा एक "लैंप टेस्ट" बटन की आवश्यकता होती है। सिस्टम रीसेट होने पर कई पैनल स्वचालित लैंप परीक्षण भी करते हैं। वॉक टेस्ट एक "वॉक टेस्ट" एक प्रणाली में कई फायर अलार्म उपकरणों का परीक्षण करने की एक विधि है, जो समय बचाता है और स्थान पर कम तकनीशियनों की आवश्यकता होती है। "वॉक टेस्ट" का उपयोग करके, एक एकल तकनीशियन बस इमारत के चारों ओर घूम सकता है और अपनी पसंद के किसी भी उपकरण को सक्रिय कर सकता है। ऐसा करने से पैनल को एक संकेत जाएगा, जो या तो अधिसूचना उपकरण परिपथ (एन. ए. सी.) को एक निश्चित संख्या में उस क्षेत्र को इंगित करने के लिए पल्स करेगा जिस पर उपकरण वायर्ड है, या बस कुछ सेकंड के लिए अधिसूचना उपकरणों को ध्वनि देगा, फिर स्वचालित रूप से रीसेट हो जाएगा। एक "साइलेंट वॉक टेस्ट" केवल पैनल पर अलार्म लाइट को फ्लैश करेगा, इस प्रकार संकेतों को ध्वनि नहीं देगा। ड्रिल जिन पैनलों में यह कार्य होता है, ड्रिल फ़ंक्शन (जिसे "मैनुअल निकासी" के रूप में भी जाना जाता है) सिस्टम के अधिसूचना उपकरणों (एनएसी) को सक्रिय करता है, जो अक्सर फायर ड्रिल करने के उद्देश्यों के लिए होता है। ड्रिल फ़ंक्शन का उपयोग करते हुए, एक दूरस्थ अलार्म को आम तौर पर अग्निशमन विभाग या निगरानी केंद्र में प्रेषित नहीं किया जाता है, क्योंकि इस फ़ंक्शन के लिए सहायक रिले सक्रिय नहीं होते हैं। हालांकि, भवन निर्माण कर्मी अक्सर इन एजेंसियों को पहले से ही सूचित करते हैं, अगर कोई अलार्म अनजाने में प्रेषित किया जाता है। वर्ग परिवर्तन यह बटन, या बाहरी टाइमर स्विच से जुड़े इनपुट टर्मिनल, सूचना उपकरणों को फायर अलार्म अनुक्रम से एक अलग ताल में संक्षिप्त रूप से ध्वनि देंगे। इसका उपयोग स्कूलों में कक्षा परिवर्तन या पाठ विराम को दर्शाने के लिए किया जाता है, और एक अलग कक्षा घंटी प्रणाली के बजाय अग्नि अलार्म प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि पुतली अलार्म की आवाज़ से परिचित हैं, और इसका मतलब है कि अधिसूचना उपकरण सर्किट का दिन में कई बार परीक्षण किया जाता है। पैनल संकेतक आज कई पैनलों में भवन निर्माण कर्मियों को ऐसी स्थिति के बारे में सचेत करने की क्षमता है जो संभावित रूप से गंभीर समस्या में विकसित हो सकती है। फायर अलार्म पैनल एक ठोस या चमकती एलईडी के माध्यम से एक असामान्य स्थिति का संकेत देते हैं। अधिकांश पैनलों में एक छोटा सा साउंडर भी होता है, जिसे "पीजो" कहा जाता है, जिसका उपयोग दृश्य चेतावनी के साथ किया जाता है। कई संकेतकों का वर्णन नीचे किया गया है, लेकिन सभी अग्नि अलार्म पैनलों में ये सभी संकेतक नहीं हैं। अलार्म को "फायर" या "जनरल अलार्म" के रूप में भी जाना जाता है। यह संकेतक तब जलाया जाता है जब सिस्टम में अलार्म की स्थिति मौजूद होती है, जिसे स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, स्प्रिंकलर फ्लो स्विच, मैनुअल पुल स्टेशन, मैनुअल कॉल पॉइंट या अन्य द्वारा शुरू किया जाता है। पैनल पर संकेतक के साथ, अधिसूचना उपकरण, जैसे कि हॉर्न और स्ट्रोब, भी अधिसूचना उपकरण सर्किट (एनएसी) के माध्यम से सक्रिय होते हैं, जो इमारत में रहने वालों को संकेत देते हैं कि उन्हें खाली करना होगा। अलार्म की स्थिति में, फायर अलार्म पैनल इंगित करता है कि अलार्म की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। अलार्म शुरू करने वाले उपकरण के रीसेट हो जाने के बाद अलार्म पैनल को रीसेट किया जा सकता है, जैसे कि मैनुअल पुल स्टेशन के हैंडल को उसकी सामान्य स्थिति में वापस करना। साइलेंस्ड, जिसे "सिग्नल्स साइलेंस्ड" या "अलार्म साइलेंस्ड" के रूप में भी जाना जाता है, इस संकेतक का उपयोग "अलार्म" संकेतक के साथ किया जाता है। यह इंगित करता है कि फायर अलार्म पैनल अभी भी अलार्म की स्थिति में है, लेकिन अधिसूचना उपकरणों (एनएसी) को बंद कर दिया गया है। जबकि अलार्म को बंद कर दिया जाता है, अलार्म की स्थिति में अन्य कार्य संचालित होते रहते हैं, जैसे कि लिफ्ट के लिए आपातकालीन सेवा, सीढ़ी का दबाव और वेंटिलेशन कार्य। अलार्म को बंद करने के दौरान एक नया अलार्म आरंभ संकेत पैनल को मौन से बाहर ले जाएगा और अधिसूचना उपकरणों को फिर से सक्रिय कर देगा। ड्रिल को "मैनुअल निकासी" या "निकासी" के रूप में भी जाना जाता है। इस कार्य वाले पैनलों पर, "ड्रिल" संकेतक से पता चलता है कि अलार्म की स्थिति को फायर अलार्म पैनल से सक्रिय किया गया था, अक्सर फायर ड्रिल करने के लिए। जब ड्रिल के लिए अलार्म बजाया जाता है, तो अग्निशमन विभाग या निगरानी कंपनी को आमतौर पर स्वचालित रूप से सूचित नहीं किया जाता है। प्रीअलार्म इस एल. ई. डी. का उपयोग अक्सर दो-चरण प्रणाली के संयोजन में किया जाता है, जिसमें पैनल को पूर्ण अलार्म में जाने के लिए दो उपकरणों को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है (और/या एक उपकरण के सक्रिय होने के बाद समाप्त होने के लिए एक पूर्व निर्धारित समय सीमा)। इसका उपयोग ज्यादातर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां झूठे अलार्म एक आम समस्या है, या बड़े अनुप्रयोगों (जैसे अस्पतालों) में जहां पूरी इमारत को खाली करना कुशल नहीं होगा। प्रीअलार्म एल. ई. डी. को तब जलाया जाता है जब एक उपकरण ट्रिप हो जाता है। प्रीअलार्म एल. ई. डी. का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब एक पता लगाने योग्य स्मोक डिटेक्टर डिटेक्शन चैम्बर में धुएँ के निम्न स्तर को दर्ज करता है, लेकिन एक पूर्ण अलार्म को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सिस्टम के लेआउट के आधार पर, अधिसूचना उपकरण सर्किट (एनएसी) पूर्व-अलार्म स्थितियों के लिए सक्रिय हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। दो-चरणीय प्रणाली में, एन. ए. सी. को आम तौर पर एक विशेष प्रथम-चरण कोडिंग के लिए कोड किया जाता है, या कुछ स्थितियों में जहां एक तेज अलार्म संकेत विघटनकारी हो सकता है, झंकार सक्रिय हो जाएगा। यदि एक आवाज निकासी प्रणाली है, तो यह आमतौर पर इमारत में रहने वालों को आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने का निर्देश देगा, जबकि अलार्म की जांच की जा रही है। समस्या को "दोष" या "दोष" के रूप में भी जाना जाता है। जब स्थिर या चमकता हुआ रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि पैनल पर एक परेशानी की स्थिति मौजूद है। समस्या की स्थिति अक्सर दूषित स्मोक डिटेक्टर या सिस्टम के भीतर एक विद्युत समस्या से सक्रिय होती है। एक क्षेत्र के अक्षम होने, एक सर्किट या एन. ए. सी. के अक्षम होने, बैकअप बैटरी पर कम बिजली, एक सूचना उपकरण को अक्षम करने, ग्राउंड फॉल्ट, या शॉर्ट या ओपन सर्किट से भी समस्या की स्थिति सक्रिय हो जाती है। आमतौर पर यदि कोई परेशानी की स्थिति मौजूद है तो अलार्म पैनल का साउंडर सक्रिय हो जाएगा, हालांकि पुराने सिस्टम कभी-कभी पैनल से जुड़े घंटी या अन्य श्रव्य संकेत को सक्रिय कर देते हैं। परेशानी की स्थिति में, पैनल स्थिति पैदा करने वाले क्षेत्र या उपकरणों को प्रदर्शित करता है। आम तौर पर, "समस्या" संकेतक स्वचालित रूप से बाहर चला जाता है जब समस्या पैदा करने वाली स्थिति को ठीक किया जाता है; हालाँकि कुछ प्रणालियों में समस्या अलार्म को साफ करने के लिए पैनल को मैन्युअल रूप से रीसेट किया जाना चाहिए। कुछ पैनलों में अधिक विशिष्ट संकेतक होते हैं जैसे "ट्रबल-पी. एस. यू". जो दर्शाता है कि पैनल खुद कब समझौता कर रहा है, और "ट्रबल-बेल" या "एन. ए. सी. ट्रबल" (यू. के. पैनलों पर "साउंडर फॉल्ट") जो दर्शाता है कि अधिसूचना उपकरण काम नहीं कर रहे हैं या सही तरीके से जुड़े नहीं हैं। अधिकांश पैनलों पर, पैनल के साउंडर को बंद करने के लिए एक स्वीकृति बटन दबाया जाता है। पर्यवेक्षी यह संकेत इंगित करता है कि इमारत की अग्नि सुरक्षा प्रणाली के एक हिस्से को अक्षम कर दिया गया है (जैसे कि फायर स्प्रिंकलर कंट्रोल वाल्व को बंद किया जा रहा है, और परिणामस्वरूप एक स्प्रिंकलर टेंपर स्विच को सक्रिय किया जा रहा है), या कम बार, कि एक कम प्राथमिकता वाले उपकरण को ट्रिगर किया गया है (जैसे कि डक्ट स्मोक डिटेक्टर)। प्रणाली के डिजाइन के आधार पर, पर्यवेक्षी बिंदु लटक रहा हो सकता है, जिसका अर्थ है कि पर्यवेक्षी स्थिति को साफ करने के लिए पैनल को रीसेट किया जाना चाहिए, या गैर-लटक रहा है, जिसका अर्थ है कि स्थिति साफ होने पर संकेतक स्वचालित रूप से बाहर चला जाता है। हालांकि, कुछ पैनलों को एक मैनुअल रीसेट की आवश्यकता होती है, भले ही पर्यवेक्षी बिंदु लैचिंग हो या नॉन-लैचिंग। एसी पावर को "सामान्य" के रूप में भी जाना जाता है। जब यह (आमतौर पर हरा) संकेतक जलाया जाता है, तो सिस्टम को बिजली इमारत की विद्युत प्रणाली से प्रदान की जा रही है, न कि बैकअप बैटरी से। जब एसी बिजली की स्थिति बदलती है, तो ट्रबल इंडिकेटर चालू हो जाता है और एसी बिजली इंडिकेटर या तो बंद हो जाता है या चमकने लगता है, और पैनल निर्माण कर्मियों को बिजली की विफलता के बारे में सचेत करता है। यदि एसी पावर इंडिकेटर को बिना किसी अन्य इंडिकेटर के भी जलाया जाता है, तो सिस्टम सामान्य गैर-अलार्म स्थिति में होता है। यदि कोई एल. ई. डी. नहीं जलाया जाता है, तो पैनल को बिजली का कोई स्रोत नहीं मिलता है। डी. सी. पावर इसका उपयोग प्रचालक को यह बताने के लिए किया जाता है कि पैनल की डी. सी. पावर (बैटरी) को चार्ज या उपयोग किया जा रहा है। डी. सी. बैक-अप शक्ति पर निर्भर रहते हुए, प्रणाली दोषपूर्ण स्थिति में रहती है। उच्च दर यह एल. ई. डी. तब चालू होती है जब बैटरी चार्जर उच्च दर चार्ज स्थिति में होता है, जिसमें चार्जर वोल्टेज को बैटरी समाप्त होने के बाद तेजी से चार्ज करने के लिए बढ़ाया जाता है। ई. यू. में फायर अलार्म सिस्टम सक्रिय अग्नि सुरक्षा ई. एन. 54 फायर डिटेक्शन और फायर अलार्म सिस्टम भी देखें। चोरी अलार्म संदर्भ आग का पता लगाने और अलार्म जाः #受信機