HVDC HelWin1
एच. वी. डी. सी. हेलविन1 एक हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एच. वी. डी. सी.) लिंक है जिसे जर्मन मुख्य भूमि के पावर ग्रिड में अपतटीय पवन ऊर्जा संचारित करने के लिए बनाया गया है। यह परियोजना अधिकांश एच. वी. डी. सी. प्रणालियों से अलग है क्योंकि दो कनवर्टर स्टेशनों में से एक समुद्र में एक मंच पर बनाया गया है। वोल्टेज-स्रोत परिवर्तक का उपयोग किया जाता है और केबल की कुल लंबाई 130 किमी है। इस परियोजना को पूरा किया गया और फरवरी 2015 में इसे इसके मालिक टेननेट को सौंप दिया गया। कॉन्टेक्स्ट हेलविन1 जर्मन एनर्जीवेंडे (एनर्जी ट्रांजिशन) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जर्मन बाईट में जर्मनी के तट से दूर अपतटीय पवन उद्यानों को ग्रिड कनेक्शन प्रदान करने के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है। हेलविन 1 हेलविन समूह का हिस्सा है, जिसका नाम जर्मन द्वीप हेलिगोलैंड के नाम पर रखा गया है। हेलविन1 को नोर्डसी ओस्ट और मीरविंड सूद/ओस्ट पवन उद्यानों से बिजली के परिवहन के लिए बनाया गया है। एच. वी. डी. सी. को अधिकांश ग्रिड कनेक्शनों के लिए चुना गया है क्योंकि इसमें शामिल अपेक्षाकृत लंबी दूरी-पवन पार्क से तट तक और तट से तटवर्ती ग्रिड के निकटतम उपयुक्त कनेक्शन बिंदु तक-पारंपरिक वैकल्पिक वर्तमान संचरण को किफायती बनाती है। तकनीकी पहलू हेलविन1 वोल्टेज स्रोत परिवर्तक (वी. एस. सी.) का उपयोग एसी से डी. सी. में बदलने और फिर से वापस आने के लिए करता है, जिसमें स्विचिंग तत्वों के रूप में 4.5 केवी आई. जी. बी. टी. का उपयोग किया जाता है। लिंक के प्रत्येक छोर पर ±250 केवी के डीसी वोल्टेज और 576 मेगावाट की संचरण क्षमता के साथ एक कनवर्टर प्रदान किया जाता है। सीमेंस द्वारा निर्मित कनवर्टर सममित मोनोपोल विन्यास में मॉड्यूलर बहु-स्तरीय कनवर्टर तकनीक का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कनवर्टर स्टेशन दो, समानांतर में तीन-चरण वाले ट्रांसफॉर्मरों से लैस है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन 425 एम. वी. ए. (अपतटीय) और 422 एम. वी. ए. (अपतटीय) है। प्रत्येक कनवर्टर वाल्व 50 एम. एच. के सूखे प्रकार के वाल्व रिएक्टर से सुसज्जित है। अपतटीय कनवर्टर हेलविन अल्फा प्लेटफॉर्म पर स्थित है, जिसे वार्नमुंड में नॉर्डिक यार्ड्स द्वारा बनाया गया था। प्लेटफ़ॉर्म का ऊपरी भाग फ्लोट-ओवर प्रकार का होता है जिसे स्थापना स्थल पर तैरने के लिए डिज़ाइन किया गया है और फिर संरचना के अभिन्न अंग समर्थन पैरों का उपयोग करके जलमग्न सहायक संरचना पर पैक किया जाता है। ऊपरी हिस्से का कुल वजन 12000 टन है और इसकी ऊँचाई 75 मीटर x 50 मीटर x 23 मीटर है। हेलविन अल्फा को तटवर्ती सबस्टेशन से जोड़ने वाले दो 250 केवी केबलों में से प्रत्येक की कुल लंबाई 130 किमी है, जिसमें से 85 किमी समुद्री केबल और 45 किमी भूमिगत भूमि केबल है। समुद्री केबल बुसम के करीब किनारे पर आते हैं और भूमि केबल के रूप में, बुट्टेल में तटवर्ती कनवर्टर स्टेशन तक जारी रहते हैं। केबलों की आपूर्ति प्रिस्मियन द्वारा की गई थी और इसमें एक्सट्रूडेड क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथिलीन इन्सुलेशन का उपयोग किया गया था। निर्माण अनुसूची हेलविन1 परियोजना का आदेश 2010 में दिया गया था। प्लेटफॉर्म 26 अगस्त 2013 को स्थापित किया गया था। चालू करना जनवरी 2015 में पूरा किया गया था और परियोजना को फरवरी 2015 में टेननेट को सौंप दिया गया था, हालांकि हस्तांतरण के समय, केवल 288 मेगावाट पवन ऊर्जा कनवर्टर स्टेशन से जुड़ी हुई थी जो मीरविंड सुड ओस्ट (288 मेगावाट) नोर्डसी-ओस्ट (295.2 MW) से जुड़ी हुई थी। फैक्टशीटः एच. वी. डी. सी. प्लेटफॉर्म हेलविन 1, सीमेंस वेबसाइट। हेलविन 1 एच. वी. डी. सी. प्रणाली, सभी एच. वी. डी. सी. परियोजनाओं का सी. आई. जी. आर. ई. संग्रह। जर्मनी में विद्युत शक्ति संचरण प्रणाली एच. वी. डी. सी. संचरण लाइनें उत्तरी सागर में विद्युत इंटरकनेक्टर