Tejo Power Station operations
तेजो पावर स्टेशन पुर्तगाल के लिस्बन के बेलेम जिले में 1908 से 1975 तक संचालित एक थर्मोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था। एक थर्मोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का बुनियादी संचालन काफी सरल हैः गर्मी छोड़ने के लिए ईंधन जलाना जो पानी को तरल अवस्था से भाप में बदल देता है। भाप तब बिजली पैदा करने वाली मशीन को सक्रिय करने वाले टरबाइन को चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। हालाँकि, पुराने तेजो पावर स्टेशन में विद्युत ऊर्जा उत्पादन में शामिल पहलू उतने सरल नहीं थे क्योंकि, अन्य चीजों के अलावा, एक बड़ी और जटिल आंतरिक हवा और जल प्रणाली की आवश्यकता थी, साथ ही जीवाश्म ईंधन का उपचार, जो पुराने पावर स्टेशन के मामले में कोयला था। ग्रेट ब्रिटेन से आने वाले कोयले से भरी कोयले की नावें टैगस नदी के किनारे पहुंचीं और बिजली स्टेशन पर खड़ी हुईं। नावों को गोदी से जोड़ने वाले संकीर्ण तख्तों का उपयोग करके, श्रमिक कोयले को उतारते थे, इसे प्राका डो कार्वाओ (कोल स्क्वायर) में कई ढेरों में रखते थे। यहीं से तेजो पावर स्टेशन की पूरी बिजली उत्पादन प्रक्रिया शुरू हुई। बॉयलरों की फ़ीड प्रणाली तक कोयले का परिवहन कोयले के ढेर से ट्रॉलियों को छलनी और क्रशर तक धकेलकर हाथ से किया जाता था। बाद में इसे बाल्टी लिफ्ट में रखा गया जो इसे मिश्रण साइलो तक ले गया जो विभिन्न प्रकार के कोयले को संग्रहीत करता था, जिससे बॉयलर में अच्छे दहन के लिए एक संतुलित मिश्रण बनता था। एक बार मिलाने के बाद, कोयला बाल्टी लिफ्ट की एक अन्य प्रणाली पर कोयला वितरण कन्वेयर बेल्ट तक जारी रहेगा जो बॉयलर भवन के शीर्ष के साथ चलता था। इस कन्वेयर से, कोयला लोडर में गिरता था और वहाँ से बॉयलर के अंदर घूर्णन ग्रेट कन्वेयर के लिए डाउनस्पाउट के माध्यम से निर्देशित किया जाता था, जहाँ यह धीरे-धीरे जलता था, जिससे बॉयलर के अंदर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा होता था। बॉयलर सर्किट बॉयलर मूल रूप से 3 सर्किटों से बना हैः पानी/भाप, हवा/धुआं और बॉयलर की धूल (राख)। प्रत्येक परिपथ का कार्य अनिवार्य है और दूसरों के लिए पूरक है। पानी/भाप परिपथ का कार्य तरल पानी को भाप में बदलना था; हवा/धुएं का परिपथ बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि परिपथ का बेहतर या बदतर उपयोग बॉयलर के उत्पादन में भिन्नता में परिलक्षित होता था; और अंत में, राख परिपथ, जहां से बॉयलर के दहन के परिणामस्वरूप जलाए गए कोयले और राख को बरामद किया गया था। भाप के उत्पादन के लिए आवश्यक पानी को उपचारित किया जाता था और एक बंद परिपथ में प्रसारित किया जाता था, जो शीर्ष पर स्थित इकोनोमाइज़र के माध्यम से बॉयलर में प्रवेश करता था, और यहाँ से बॉयलर के शीर्ष पर स्थित भाप ड्रम तक जाता था, जो पानी और भाप जलाशय के रूप में कार्य करता था, जो दोनों परिपथों के बीच एक संबंध के रूप में कार्य करता था। भाप के ड्रम से, पानी "बेली दीवारों" से नीचे आया, दूसरे शब्दों में, बॉयलर की भट्टी के अंदर स्थित दीवारें, जो गर्मी को अंदर रखने के लिए डिज़ाइन की गई थीं और कई ऊर्ध्वाधर ट्यूबों के साथ ढलवां लोहे में बनाई गई थीं, जिसके साथ पानी वाष्पित होने के दौरान घूमता था। भाप और पानी का यह मिश्रण एक बार फिर भाप के ड्रम में चढ़ गया और भाप को सुपरहीटर की ओर निर्देशित किया गया, जो कि भट्टी के अंदर स्थित ट्यूबों का एक समूह था, जिसने गीली भाप को सूखी भाप में बदलने की अनुमति दी, इस प्रकार बहुत अधिक दबाव (38 किग्रा/सेमी2 और उच्च दबाव के समय 450 डिग्री सेल्सियस) प्राप्त किया, जिससे मशीनरी कक्ष में टर्बाइनों तक जाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां एकत्र हुईं। पानी और भाप की तरह, कोयले को जलाने के लिए भी हवा की आवश्यकता थी। इस परिपथ का बड़ा हिस्सा बॉयलर के शीर्ष पर स्थित था ताकि शीर्ष पर निकलने वाली हवा के अधिकतम तापमान का अधिकतम लाभ उठाया जा सके, इसे एक प्राथमिक वेंटिलेटर का उपयोग करके एकत्र किया जाता है जो इसे हीटर तक भेजता है और वहां से, द्वितीयक वेंटिलेटर तक जो इसे लपटों को पंखा करने के लिए ग्रेट कन्वेयर की ओर निर्देशित करता है। दूसरी ओर, जलते हुए ईंधन से उत्पन्न धुएँ को धुएँ के निकास पंखों द्वारा निकाला गया था जो धुएँ को चिमनी के माध्यम से बाहर भेजते थे। हालाँकि, इससे पहले, धुएँ से निकलने वाली गर्मी का उपयोग आग की लपटों को भड़काने के लिए किया जाता था और उत्सर्जन को कम करने के लिए धुएँ को फ़िल्टर किया जाता था। राख से निपटने वाला अंतिम परिपथ बॉयलर के नीचे स्थित था। प्रत्येक बॉयलर में एक उल्टे पिरामिड (हॉपर) के आकार में 3 भंडार थे, जिसका उद्देश्य बिना जले हुए कोयले, आंशिक रूप से जले हुए कोयले और कोयले की राख को पुनर्प्राप्त करना था। दूसरे शब्दों में, ग्रेट कन्वेयर की शुरुआत में, डाउनस्पाउट के नीचे स्थित जमा ने वितरण के दौरान कन्वेयर से गिरने वाले कोयले के टुकड़ों को एकत्र किया। बीच में स्थित भंडार ने आंशिक रूप से जला हुआ कोयला एकत्र किया जो बॉयलर के कंपन के कारण कन्वेयर से गिर गया था। इन भंडारों से बरामद कोयले को प्राका डो कारवाओ को भेजा गया था, जिसे फिर से उपयोग करने के लिए बॉयलर की फ़ीड प्रणाली में वापस भेज दिया गया था। अंत में, ग्रेट कन्वेयर के अंत में स्थित तीसरे भंडार में कोयले की राख एकत्र की गई और इसमें राख को ठंडा करने और नरम करने के लिए पानी के इंजेक्शन के साथ एक क्रशर शामिल था। इसके बाद राख को ट्रॉलियों में बाहर ले जाया जाता था और प्राका डी कार्वाओ में स्थित "ऐश स्किप" नामक एक साइलो में जमा किया जाता था। जल उपचार बॉयलर में ले जाया जाने वाला पानी पूरी तरह से शुद्ध था और एक बंद परिपथ में परिचालित था। जो कोई सोच सकता है, उसके विपरीत, बिजली केंद्र ने वाष्पीकरण के लिए नदी के पानी का उपयोग नहीं किया, बल्कि शहरी जल नेटवर्क (संयंत्र के परिसर में एक कुएं सहित) के पानी का उपयोग किया। सबसे पहले, इसे जल टावर में संग्रहीत किया गया था-उच्च दबाव वाले बॉयलर भवन की छत पर स्थित एक बड़ा जलाशय-और फिर जल कक्ष में उपचार किया गया, जहां तीन मुख्य कार्य किए गए थेः जल उपचार, पूर्व-ताप और पंपिंग। उपचार का अत्यधिक महत्व था क्योंकि पानी की अपनी अशुद्धियाँ और अतिरिक्त ऑक्सीजन नलिकाओं/टर्बाइनों को छिद्रित कर सकती हैं और नलिकाओं को ऑक्सीकृत कर सकती हैं, जिससे लोहे और इस्पात में छोटे कणों का जमाव और संचय हो सकता है, जिससे उपकरण खराब हो जाते हैं और इसका प्रदर्शन कम हो जाता है। यही कारण है कि बिजलीघर में आने वाले सभी पानी का एक प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया और फिर शुद्ध के रूप में परिपथ में प्रवेश करने से पहले एक पूर्ण उपचार के लिए प्रस्तुत किया गया जिसमें शुद्धिकरण, फ़िल्टरिंग, रासायनिक सुधार आदि शामिल थे। इस उपचार के बाद, दहन के तापीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए बॉयलर में जाने से पहले पानी को पहले से गर्म करना पड़ता था। इसके लिए, टर्बाइनों से बरामद भाप का उपयोग हीटिंग टैंकों के अंदर किया जाता था, जिससे थर्मल एक्सचेंज होता था और 130 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त होता था। इस तापमान पर, केवल एक चीज बची थी कि पानी को बॉयलर तक ले जाने से पहले एक निश्चित दबाव तक पहुँचाया जाए। वाटर रूम में पंपों के सेट ने गारंटी दी कि यह यात्रा करेगा, क्योंकि इसने पानी को 52 किग्रा/सेमी2 के दबाव पर रखा, जो बॉयलर के भाप ड्रम में विरोधी दबाव को दूर करने के लिए पर्याप्त था। बॉयलरों में उत्पादित भाप बहुत अधिक दबाव (38 कि. ग्रा./से. मी. 2) से टर्बो-अल्टरनेटर सेटों तक जाती थी, जिसने टरबाइन के माध्यम से भाप की तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, जिसने अल्टरनेटर से बाहर निकलने पर इसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। उत्पन्न करने वाले सेट एक टरबाइन और एक अल्टरनेटर से बने थे, इस प्रकार इसका नाम टर्बो-अल्टरनेटर पड़ा। टरबाइन में ब्लेड के साथ दो मुकुट के साथ आठ पहिये थे, और अन्य सात केवल एक मुकुट था। बॉयलरों से आने वाली भाप प्रवेश वाल्व के माध्यम से टरबाइन के वितरण बॉक्स में प्रवेश करती है। डिब्बे से, नलिका के वाल्व द्वारा नियंत्रित छिद्र के साथ और वेंटुरी प्रभाव से गुजरते हुए, भाप टरबाइन को 3000 आरपीएम तक लाने के लिए पर्याप्त उच्च प्रवाह दर के साथ पहले पहिये में प्रवेश करती है। अगले पहियों में भाप का दबाव धीरे-धीरे कम होता गया जब तक कि यह कंडेनसर के दबाव के बराबर नहीं हो गया, हालांकि इसकी विनिमय गति स्थिर रही। यह सब टरबाइन के पहियों को चलाता था, जो तब, एक गियर के माध्यम से, अल्टरनेटर को मोड़ देता था, जो उपभोक्ताओं को वितरित करने और बिजली स्टेशन के अपने बिजली उपकरण द्वारा उपयोग करने के लिए बिजली का उत्पादन करता था। स्टार-घाव अल्टरनेटर ने 50 चक्र प्रति सेकंड (सी. पी. एस.) की आवृत्ति के साथ 10.500V की एक त्रिगुणित धारा का उत्पादन किया। अल्टरनेटर के एक्साइटेशन करंट की आपूर्ति एक्साइटर द्वारा की गई थी, एक निरंतर करंट जनरेटर सीधे सामान्य आधार से जुड़ा हुआ था, जिसमें पूर्ण चार्ज पर, 340 एएमपी तीव्रता के साथ 170 वोल्ट सीसी था। प्रत्येक अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित शक्ति को बाहर जाने वाले ब्रेकरों तक ले जाया जाता था। प्रत्येक ब्रेकर या लाइन को सबस्टेशन की ओर निर्देशित किया जाता था और वहां से कई ग्राहकों को आपूर्ति की जाती थी। पहले ब्रेकर में सबस्टेशन में 10 केवी क्षमता स्थापित थी जो लिस्बन के विद्युत ग्रिड और दो और ब्रेकरों की आपूर्ति करता था, एक 3 केवी और दूसरा 30 केवी क्षमता के साथ। इन दो ब्रेकरों में से पहला और सबसे पुराना, उपभोक्ता ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करने के अलावा, तेजो पावर स्टेशन की सहायक सेवाओं को भी संचालित करता था। 30 केवी क्षमता वाले दूसरे ब्रेकर से दो केबल निकलते हैं; एक मारविला के लिए और विला फ़्रैंका डी ज़िरा तक जारी रहता है, और दूसरा सीधे सांतारेम शहर में, तेजो घाटी के साथ स्थित औद्योगिक ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए। कंडेनसर टरबाइन के पहियों को शक्ति प्रदान करने की अपनी भूमिका को पूरा करने के बाद, भाप को कंडेनसर की ओर निर्देशित किया गया जहां यह अपनी तरल स्थिति में लौट आया, जिससे उस पानी का बॉयलर में पुनः उपयोग किया जा सके। भाप कंडेनसर में प्रवेश करती है और नलिकाकार प्रणाली के संपर्क के माध्यम से जो ठंडे पानी से भरी हुई थी, अपनी तरल स्थिति में वापस आ जाती है। इस ठंडे पानी को टैगस नदी से तीन अंदर जाने वाली पाइपलाइनों और एक बाहर जाने वाली पाइपलाइन के माध्यम से काटा गया था, जिसने एक साइफोनिंग प्रभाव के माध्यम से पानी को चैनलों में मजबूर कर दिया था। नदी का पानी बॉयलर में उपयोग किए जाने वाले शुद्ध पानी के साथ कभी नहीं मिला, क्योंकि, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, तेजो का पानी कंडेनसर के अंदर एक ट्यूबलर प्रणाली में प्रसारित होता है, जबकि भाप खाली स्थान में यात्रा करती है। भाप के इस संघनन से उत्पन्न पानी को निष्कर्षण पंपों द्वारा चूसा जाता था और एक बार फिर बॉयलर के भाप ड्रमों में भेजा जाता था, जो पहले वॉटर हीटर, फ़ीड टैंक और पंपों से होकर गुजरता था, और अंत में इकोनोमाइज़र को भेजा जाता था। बॉयलर को खिलाने के लिए पानी के रूप में पुनः उपयोग के लिए संघनित भाप की पुनर्प्राप्ति एक थर्मोइलेक्ट्रिक स्टेशन में पानी/भाप चक्र को बंद कर देती है, और इस तरह, तेजो पावर स्टेशन कोई अपवाद नहीं था। थर्मल पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी म्यूजियम (लिस्बन) संदर्भ बाहरी लिंक विकीएनर्जिया भी देखें। सेंट्रल तेजो-प्रौद्योगिकी-संचालन तेजो पावर स्टेशन (संचालन)