HVDC DolWin1
एच. वी. डी. सी. डॉलविन1 जर्मन मुख्य भूमि के पावर ग्रिड में अपतटीय पवन ऊर्जा संचारित करने के लिए बनाया गया एक उच्च वोल्टेज प्रत्यक्ष वर्तमान लिंक है। यह परियोजना अधिकांश एच. वी. डी. सी. प्रणालियों से अलग है क्योंकि दो कनवर्टर स्टेशनों में से एक समुद्र में एक मंच पर बनाया गया है। वोल्टेज-सोर्स कन्वर्टर्स का उपयोग किया जाता है और कुल केबल की लंबाई 165 किमी है। यह परियोजना एबीबी द्वारा बनाई गई थी और जुलाई 2015 में इसे इसके मालिक टेननेट को सौंप दिया गया था, जो 2015 में जर्मनी में पूरी होने वाली ऐसी पांचवीं परियोजना है। DolWin1 जर्मन एनर्जीवेंडे (ऊर्जा संक्रमण) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जर्मन बाइट में जर्मनी के तट से दूर अपतटीय पवन उद्यानों को ग्रिड कनेक्शन प्रदान करने के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है। डॉलविन 1 डॉलविन समूह का हिस्सा है, जिसका नाम जर्मन/डच सीमा पर डॉलर की खाड़ी के नाम पर रखा गया है। डॉलविन1 का निर्माण ट्रियनल बोरकम-वेस्ट II पवन उद्यान से बिजली के परिवहन के लिए किया गया है। एच. वी. डी. सी. को अधिकांश ग्रिड कनेक्शनों के लिए चुना गया है क्योंकि इसमें शामिल अपेक्षाकृत लंबी दूरी-पवन पार्क से तट तक और तट से तटवर्ती ग्रिड के निकटतम उपयुक्त कनेक्शन बिंदु तक-पारंपरिक वैकल्पिक वर्तमान संचरण को किफायती बनाती है। तकनीकी पहलू डॉलविन1 वोल्टेज सोर्स्ड कन्वर्टर्स (वी. एस. सी.) का उपयोग एसी से डी. सी. में बदलने और फिर से वापस आने के लिए करता है, आई. जी. बी. टी. का उपयोग स्विचिंग तत्वों के रूप में करता है। लिंक के प्रत्येक छोर पर ±320 केवी के डीसी वोल्टेज और 800 मेगावाट की संचरण क्षमता के साथ एक कनवर्टर प्रदान किया जाता है। एबीबी द्वारा निर्मित कनवर्टर, सममित मोनोपोल विन्यास में कैस्केड टू-लेवल कनवर्टर (एक प्रकार का मॉड्यूलर मल्टी-लेवल कनवर्टर) के रूप में संदर्भित एक टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कनवर्टर स्टेशन समानांतर में दो, तीन-चरण वाले ट्रांसफॉर्मरों से सुसज्जित है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्यांकन 590 एम. वी. ए. है। अपतटीय कनवर्टर डॉलविन अल्फा अपतटीय प्लेटफॉर्म पर स्थित है, जिसे नीदरलैंड के ज़्विजेंड्रेक्ट में हीरेमा द्वारा बनाया गया था। इसके ऊपरी हिस्से का माप 64 मीटर x 42 मीटर x 38 मीटर है और इसका वजन 12000 टन है। डॉलविन अल्फा को तटवर्ती सबस्टेशन से जोड़ने वाले दो 320 केवी केबलों में से प्रत्येक की कुल लंबाई 165 किमी है, जिसमें से 75 किमी समुद्री केबल और 90 किमी भूमिगत भूमि केबल है। केबलों की आपूर्ति एबीबी द्वारा की गई थी और एक्सट्रूडेड क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथिलीन इन्सुलेशन का उपयोग किया गया था। निर्माण अनुसूची डॉलविन1 परियोजना का आदेश 2010 में दिया गया था और मंच अगस्त 2013 में स्थापित किया गया था। बोरकम वेस्ट विंड पार्क के साथ परीक्षण संचालन दिसंबर 2014 में शुरू हुआ और परियोजना जुलाई 2015 में सौंपी गई थी। हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट ऑफशोर विंड पावर एच. वी. डी. सी. बोरविन1 एच. वी. डी. सी. बोरविन2 एच. वी. डी. सी. बोरविन3 एच. वी. डी. सी. डोलविन2 एच. वी. डी. सी. डोलविन3 एच. वी. डी. सी. हेलविन1 एच. वी. डी. सी. हेलविन2 एच. वी. डी. सी. सिलविन1 संदर्भ टेननेट वेबसाइट (जर्मन में) पर परियोजना का विवरण। आधिकारिक ट्रियनल बोरकम-वेस्ट 2 वेबसाइट डॉल्विन 1, एबीबी वेबसाइट डॉलविन 1 एचवीडीसी प्रणाली, सभी एचवीडीसी परियोजनाओं का सी. आई. जी. आर. ई. संग्रह। डॉलविन अल्फा एच. वी. डी. सी. प्लेटफॉर्म, हीरेमा वेबसाइट ए. बी. बी. उत्तरी सागर एच. वी. डी. सी. संचरण लाइनों में डॉल्विन अल्फा टॉपसाइड इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्टर वितरित कर रही है जर्मनी में विद्युत शक्ति संचरण प्रणाली 2014 में पूरा किया गया जर्मनी में 2014 के प्रतिष्ठानों में ऊर्जा अवसंरचना