Coppermills Water Treatment Works
कॉपरमिल्स वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स पूर्वी लंदन में ली घाटी में एक बड़ा जल उपचार कार्य है। मेट्रोपॉलिटन वाटर बोर्ड द्वारा 1969 में पूरा किया गया, यह अब टेम्स वाटर के स्वामित्व और संचालन में है। 2009 में, कॉपरमिल को उत्तरी विस्तार सुरंग के माध्यम से थेम्स वाटर रिंग मेन से जोड़ा गया था, जिससे यह सुविधा पूरे लंदन क्षेत्र में पानी का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गई। यह प्रतिदिन अधिकतम पानी की आपूर्ति करने में सक्षम है। जल स्रोत यह सुविधा सीधे उत्तर में स्थित ली घाटी जलाशय श्रृंखला से पानी खींचती है, जो ली नदी, नई नदी और थेम्स नदी (थेम्स-ली जल मुख्य के माध्यम से) से अपना पानी प्राप्त करती है। पानी ईस्ट वारविक, लो मेनार्ड और वाल्थमस्टो नं. से चैनलों के माध्यम से सीधे कॉपरमिल में बहता है। 5 जलाशय। इसकी आपूर्ति कॉपरमिल धारा और 'स्पाइन टनल' के माध्यम से भी की जाती है, जिसे आगे उत्तर में लॉकवुड, किंग जॉर्ज पंचम, विलियम गिरलिंग और बैनबरी जलाशयों से पानी दिया जाता है। कॉपरमिल कार्यों में पहली जल उपचार प्रक्रिया तेजी से गुरुत्वाकर्षण निस्पंदन है। 24 आयताकार खुले शीर्ष वाले टैंक हैं जिनमें रेत है। पानी तालाबों के शीर्ष में प्रवेश करता है और गुरुत्वाकर्षण के तहत रेत की परत के माध्यम से नीचे बहता है। फिल्टर में पानी रहने का समय लगभग 15 मिनट है। फिल्टर कणों को हटा देते हैं और साफ पानी फिल्टर के नीचे से बहता है। समय-समय पर, प्रत्येक 6 से 24 घंटे में प्रत्येक फिल्टर को बंद कर दिया जाता है और शुद्ध पानी को संपीड़ित हवा के साथ बिस्तर के माध्यम से पंप किया जाता है ताकि रेत को छान सकें और निस्पंदन चरण के दौरान पकड़ी गई सामग्री को हटा सकें। जब बैकवॉशिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फ़िल्टर को सेवा में वापस खरीद लिया जाता है। ओजोन गैस को फिर कीटनाशकों और कार्बनिक पदार्थों जैसे दूषित पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए पानी में मिलाया जाता है। ओजोनाइजेशन की प्रक्रिया बैक्टीरिया को भी मार देती है। पानी फिर अगले चरण धीमी रेत निस्पंदन में बहता है। कॉपरमिल जल उपचार कार्यों में 33 धीमी रेत फिल्टर बेड हैं, जो अधिकांश स्थान पर हैं। फिल्टर में रेत का तल रेत के शीर्ष कुछ मिलीमीटर में एक जिलेटिनस बायोफिल्म या हाइपोजियल परत का समर्थन करता है। सतह बायोफिल्म एक प्रभावी जैविक उपचार प्रदान करती है। पानी हाइपोजियल परत से होकर गुजरता है जहाँ दूषित पदार्थों को बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ द्वारा बनाए रखा जाता है और चयापचय किया जाता है। कई हफ्तों में बायोफिल्म मोटी हो जाती है और पानी का प्रवाह कम हो जाता है। फिल्टर बेड को निकाल दिया जाता है और बायोफिल्म परत को हटा दिया जाता है और ताजा रेत से बदल दिया जाता है। इसके बाद पानी 400-माइक्रोन (400 माइक्रोन) के महीन स्टील के जालीदार पर्दे से होकर गुजरता है। फिर पानी को संपर्क टैंकों में क्लोरीन के साथ डाला जाता है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्लोरीन पूरी तरह से पानी के साथ मिलाया गया है। क्लोरीन हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देता है। पानी को वितरण प्रणाली में पंप किया जाता है जो ग्राहकों को सीधे या कवर किए गए सेवा जलाशयों के माध्यम से आपूर्ति करता है। जलाशयों में शैवाल खिलने की अवधि के दौरान उपचार कार्यों में समस्याएं होती हैं, जो तेजी से गुरुत्वाकर्षण फिल्टर के चक्र समय को कम करती हैं। कॉपरमिल वर्क्स में यह संयंत्र की क्षमता को प्रति दिन 560 मिलियन लीटर के सामान्य प्रवाह से घटाकर 380 मिली/डी कर देता है। 2014 में एक नया (46 मिलियन पाउंड) संयंत्र शुरू किया गया था जो 200 मिली/डी की क्षमता के साथ 12 तेजी से गुरुत्वाकर्षण फिल्टर प्रदान करता है। लंदन जल अवसंरचना टेम्स वाटर 1969 इंग्लैंड में प्रतिष्ठान