Copper tubing
कॉपर ट्यूबिंग का उपयोग अक्सर हीटिंग सिस्टम के लिए और एच. वी. ए. सी. सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लाइन के रूप में किया जाता है। कॉपर ट्यूबिंग को धीरे-धीरे गर्म और ठंडे पानी के अनुप्रयोगों में पीईएक्स ट्यूबिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तांबे की नलिकाओं के दो बुनियादी प्रकार हैं, नरम तांबा और कठोर तांबा। कॉपर ट्यूबिंग को फ्लेयर कनेक्शन, संपीड़न कनेक्शन, दबाए गए कनेक्शन या टांके का उपयोग करके जोड़ा जाता है। तांबा उच्च स्तर का क्षरण प्रतिरोध प्रदान करता है लेकिन बहुत महंगा होता जा रहा है। प्रकार नरम तांबा नरम (या नमनीय) तांबे की नलिकाओं को नलिकाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं के आसपास आसानी से घुमाया जा सकता है। जबकि नलिकाओं को आकार देने के लिए उपयोग की जाने वाली ड्राइंग प्रक्रिया की कठोरता तांबे को कठोर या कठोर बनाती है, इसे फिर से नरम बनाने के लिए सावधानीपूर्वक एनील किया जाता है; इसलिए, गैर-एनील, कठोर तांबे की नलिकाओं की तुलना में इसका उत्पादन करना अधिक महंगा है। इसे कठोर तांबे के लिए उपयोग की जाने वाली तीन विधियों में से किसी से भी जोड़ा जा सकता है, और यह एकमात्र प्रकार की तांबे की नलिका है जो फ्लेयर कनेक्शन के लिए उपयुक्त है। स्प्लिट-सिस्टम एयर कंडीशनर और हीट पंपों में प्रशीतक लाइनों के लिए नरम तांबा सबसे लोकप्रिय विकल्प है। पानी की लाइनों के लिए कठोर तांबा एक लोकप्रिय विकल्प है। कठोर या "कठोर" तांबे की नलिकाओं को आम तौर पर "पाइप" कहा जाता है। कॉपर "पाइपिंग" को नाममात्र पाइप आकार, या आंतरिक व्यास द्वारा संदर्भित किया जाता है। इसे एक टांका/पसीना, रोल ग्रूव्ड, संपीड़न, या सिकुड़े हुए/दबाए गए कनेक्शन का उपयोग करके जोड़ा जाता है। ड्राइंग प्रक्रिया के कठोर होने के कारण कठोर तांबे को मुड़ा नहीं जा सकता है और कोनों या बाधाओं के आसपास जाने के लिए कोहनी फिटिंग का उपयोग करना चाहिए। यदि गर्म किया जाता है और एनीलिंग नामक प्रक्रिया में ठंडा होने दिया जाता है, तो कठोर तांबा नरम हो जाएगा और बिना दरार के मुड़ा/बनाया जा सकता है। सोल्डर फिटिंग चिकनी होती है और आसानी से नलिका खंड के अंत में फिसल जाती है। जोड़ को फिर एक मशाल का उपयोग करके गर्म किया जाता है, और टांके को कनेक्शन में पिघलाया जाता है। जब टांका ठंडा होता है, तो यह एक बहुत मजबूत बंधन बनाता है जो दशकों तक चल सकता है। आधुनिक इमारतों में जल आपूर्ति लाइनों के लिए सोल्डर से जुड़ा कठोर तांबा सबसे लोकप्रिय विकल्प है। ऐसी स्थितियों में जहां एक साथ कई कनेक्शन बनाए जाने चाहिए (जैसे कि एक नई इमारत की नलसाजी), टांका संपीड़न या फ्लेयर फिटिंग की तुलना में बहुत तेज और बहुत कम खर्चीला जोड़ प्रदान करता है। पसीना शब्द का उपयोग कभी-कभी सोल्डरिंग पाइप की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जोड़ों के लिए उपयोग की जाने वाली भरने की सामग्री का पिघलने का बिंदु 800°F (427°C) से कम होता है। ब्रेज़्ड कनेक्शन ब्रेज़िंग एक धातु-जुड़ाव प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक धातु वस्तुओं को पिघलाकर और एक भराव धातु को जोड़ में प्रवाहित करके एक साथ जोड़ा जाता है, भराव धातु का पिघलने का बिंदु बगल की धातु की तुलना में कम होता है। ब्रेज़िंग वेल्डिंग से अलग है क्योंकि इसमें कार्य के टुकड़ों को पिघलाना और इसी तरह की प्रक्रिया के लिए उच्च तापमान का उपयोग करके सोल्डरिंग करना शामिल नहीं है, जबकि सोल्डरिंग की तुलना में बहुत अधिक निकटता से फिट किए गए भागों की भी आवश्यकता होती है। केशिका क्रिया द्वारा भराव धातु निकट-फिटिंग भागों के बीच के अंतराल में बहती है। भराव धातु को इसके पिघलने (तरल) तापमान से थोड़ा ऊपर लाया जाता है, जबकि एक उपयुक्त वातावरण, आमतौर पर एक प्रवाह द्वारा संरक्षित किया जाता है। इसके बाद यह आधार धातु के ऊपर से बहती है (एक प्रक्रिया में जिसे गीला करने के रूप में जाना जाता है) और फिर काम के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए ठंडा किया जाता है। ब्रेज़िंग का एक प्रमुख लाभ काफी ताकत के साथ एक ही या अलग-अलग धातुओं को जोड़ने की क्षमता है। जोड़ों के लिए उपयोग की जाने वाली भरने की सामग्री का पिघलने का बिंदु 800°F (427°C) से ऊपर होता है। कम्प्रेशन कम्प्रेशन फिटिंग्स में एक नरम धातु या थर्मोप्लास्टिक रिंग (कम्प्रेशन रिंग, "ऑलिव" या "फेरूल") का उपयोग किया जाता है, जिसे पाइप पर और एक कम्प्रेशन नट द्वारा फिटिंग में निचोड़ा जाता है। नरम धातु नलिका और फिटिंग की सतह के अनुरूप होती है और एक मुहर बनाती है। संपीड़न कनेक्शनों का आम तौर पर लंबा जीवन नहीं होता है जो पसीने के कनेक्शन प्रदान करते हैं लेकिन कई मामलों में फायदेमंद होते हैं क्योंकि उन्हें बुनियादी उपकरणों का उपयोग करके बनाना आसान होता है। संपीड़न कनेक्शन में एक नुकसान यह है कि उन्हें बनाने में पसीने की तुलना में अधिक समय लगता है और कभी-कभी रिसाव को रोकने के लिए समय के साथ फिर से कसने की आवश्यकता होती है। फ्लेयर फ्लेयर कनेक्शन के लिए आवश्यक है कि एक ट्यूबिंग सेक्शन के अंत को एक फ्लेयर टूल का उपयोग करके घंटी के आकार में बाहर की ओर फैलाया जाए। केवल नरम तांबे को भड़काया जा सकता है। एक फ्लेयर नट फिर इस घंटी के आकार के छोर को एक पुरुष फिटिंग पर संपीड़ित करता है। फ्लेयर कनेक्शन कनेक्शन बनाने का एक श्रम-गहन तरीका है लेकिन कई वर्षों के दौरान काफी विश्वसनीय हैं। क्रिम्प्ड क्रिम्प्ड कनेक्शन, जिन्हें दबा हुआ फिटिंग भी कहा जाता है, विशेष तांबे की फिटिंग हैं जो स्थायी रूप से एक मैनुअल या संचालित क्रिम्पर के साथ कठोर तांबे की नलिकाओं से जुड़ी होती हैं। पहले से ही अंदर सीलेंट के साथ निर्मित फिटिंग, जुड़ने के लिए नलिकाओं के ऊपर से खिसक जाती हैं। हजारों पाउंड-बल प्रति वर्ग इंच दबाव का उपयोग फिटिंग को विकृत करने और आंतरिक तांबे की नलिकाओं के खिलाफ सीलेंट को संपीड़ित करने के लिए किया जाता है, जिससे एक जल-तंग मुहर बनती है। इस विधि के फायदे यह हैं कि यह ट्यूबिंग के रूप में लंबे समय तक चलना चाहिए, इसे पूरा करने में अन्य तरीकों की तुलना में कम समय लगता है, यह दिखने और कनेक्शन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री दोनों में साफ है, और कनेक्शन प्रक्रिया के दौरान कोई खुली लौ का उपयोग नहीं किया जाता है। नुकसान यह है कि उपयोग की जाने वाली फिटिंग को ढूंढना कठिन होता है और पसीने की तरह की फिटिंग की तुलना में इसकी कीमत काफी अधिक होती है। पुश-टू-कनेक्ट पुश-टू-कनेक्ट, जिसे पुश-टू-लॉक या बस पुश के रूप में भी जाना जाता है, फिटिंग को बस एक ट्यूब के अंत में धकेल दिया जाता है, और फिटिंग के अंदर दांतों द्वारा रखा जाता है। ट्यूब को काटने और डीबर करने के उपकरणों के अलावा, स्थापित करने के लिए किसी भी रेंच या अन्य विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। सोल्डर्ड फिटिंग्स के विपरीत, उन्हें उन ट्यूबों पर लगाया जा सकता है जो स्थापना के समय गीले होते हैं। आकार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्राजील संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और भारत में तांबे की नलिकाओं की आम दीवार-मोटाई "टाइप के", "टाइप एल", "टाइप एम" और "टाइप डी. डब्ल्यू. वी". हैंः टाइप के में तीन प्रकार के दबाव रेटेड नलिकाओं का सबसे मोटा दीवार खंड होता है और आमतौर पर इसका उपयोग गहरे भूमिगत दफन के लिए किया जाता है, जैसे कि फुटपाथ और सड़कों के नीचे, एक उपयुक्त जंग सुरक्षा कोटिंग या निरंतर पॉलीथीन स्लीव के साथ, जैसा कि नलसाजी कोड द्वारा आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसमें आमतौर पर हरे रंग की छपाई होती है। इस पाइप पदनाम का उपयोग प्रशीतन उद्योग में किया जाता है। टाइप एल में एक पतला पाइप दीवार खंड होता है और इसका उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक जल आपूर्ति और दबाव अनुप्रयोगों में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसमें आमतौर पर नीले रंग की छपाई होती है। टाइप एम में एक और भी पतला पाइप दीवार खंड होता है और इसका उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक कम दबाव वाले हीटिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसमें आमतौर पर लाल रंग की छपाई होती है। प्रकार डी. डब्ल्यू. वी. में सबसे पतला दीवार खंड होता है और यह आम तौर पर केवल दबाव रहित अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे कि नाली, अपशिष्ट और वेंट (डी. डब्ल्यू. वी.) लाइनें। संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसमें आमतौर पर पीले या हल्के नारंगी रंग की छपाई होती है, सामान्य आकार और 2 इंच तांबे की नली का आकार होता है। प्रकार के और एल आम तौर पर दोनों कठोर खींचे गए सीधे वर्गों और नरम एनीलेड ट्यूबिंग के रोल में उपलब्ध होते हैं, जबकि प्रकार एम और डीडब्ल्यूवी आमतौर पर केवल कठोर खींचे गए सीधे वर्गों में उपलब्ध होते हैं। नोटः प्रकार "एल" और "एम" को अक्सर गलती से "गर्म" या "ठंडे" अनुप्रयोगों के लिए नौसिखिया घर मरम्मतकर्ताओं द्वारा उनके लाल और नीले मुद्रण द्वारा चिह्नित किया जाता है। यह एक गलत धारणा है। मुद्रण केवल पाइप की गेज मोटाई का संदर्भ देता है, जो आवेदन विकल्प को प्रभावित कर सकता है और चयनित उत्पाद के लिए गुणवत्ता/स्थायित्व की चिंताओं को संबोधित कर सकता है। उत्तरी अमेरिकी नलसाजी उद्योग में, तांबे की नलसाजी के आकार को इसके नाममात्र व्यास द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जो बाहरी व्यास से th इंच कम है। अंदर का व्यास पाइप की दीवार की मोटाई के अनुसार भिन्न होता है, जो पाइप के आकार, सामग्री और ग्रेड के अनुसार भिन्न होता हैः अंदर का व्यास बाहरी व्यास के बराबर होता है, जो दीवार की मोटाई से दोगुना कम होता है। उत्तरी अमेरिकी प्रशीतन उद्योग तांबे के पाइप नामित एसीआर (वातानुकूलन और प्रशीतन क्षेत्र सेवाएं) पाइप और नलिकाओं का उपयोग करता है, जो सीधे इसके बाहरी व्यास (ओडी) और दीवार की मोटाई का संकेत देने वाले एक टाइप किए गए पत्र द्वारा आकार दिया जाता है। इसलिए, एक इंच नाममात्र प्रकार एल कॉपर ट्यूब और th इंच प्रकार डी एसीआर ट्यूब अलग-अलग आकार के पदनामों के साथ बिल्कुल एक ही आकार की होती हैं। एसीआर पाइप का निर्माण उन तेलों को संसाधित किए बिना किया जाता है जो वातानुकूलन प्रणाली में संपीड़कों को चिकनाई देने के लिए उपयोग किए जाने वाले तेलों के साथ असंगत होंगे। एसीआर (प्रकार ए और डी) और नलसाजी (प्रकार के, एल, एम और डीडब्ल्यूवी) पाइपों के बीच इस अंतर को छोड़कर, प्रकार केवल दीवार की मोटाई को इंगित करता है और ट्यूब के बाहरी व्यास को प्रभावित नहीं करता है। टाइप के इंच, टाइप एल इंच और टाइप डी इंच एसीआर सभी का बाहरी व्यास इंच के समान होता है। अमेरिका और कनाडा दोनों में, तांबे के पाइप और फिटिंग केवल शाही इकाइयों में बेचे जाते हैं क्योंकि उत्तरी अमेरिका में उपयोग के लिए मीट्रिक आकार का निर्माण नहीं किया जाता है। कई कनाडाई व्यापारी निर्माण उत्पादों के लिए अनुमानित मीट्रिक आकार देते हैं, लेकिन तांबे के पाइप और फिटिंग के मामले में, ये अनुमान मीट्रिक घटकों के साथ विनिमेय नहीं हैं। यूरोप में आम दीवार-मोटाई "टाइप एक्स", "टाइप वाई" और "टाइप जेड" हैं, जिन्हें ईएन 1057 मानक द्वारा परिभाषित किया गया है। टाइप एक्स सबसे आम है और इसका उपयोग पीने के पानी की आपूर्ति, गर्म और ठंडे पानी की प्रणाली, स्वच्छता, केंद्रीय हीटिंग और अन्य सामान्य उद्देश्य अनुप्रयोगों सहित जमीन के ऊपर की सेवा में किया जाता है। टाइप वाई एक मोटी दीवार वाली पाइप है, जिसका उपयोग भूमिगत कार्यों और भारी शुल्क आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, जिसमें गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति, गैस जाली, स्वच्छता नलसाजी, हीटिंग और सामान्य इंजीनियरिंग शामिल हैं। टाइप जेड एक पतली दीवार वाली पाइप है, जिसका उपयोग पीने के पानी की आपूर्ति, गर्म और ठंडे पानी की प्रणाली, स्वच्छता, केंद्रीय हीटिंग और अन्य सामान्य उद्देश्य अनुप्रयोगों सहित जमीन के ऊपर की सेवा के लिए भी किया जाता है। नलसाजी व्यापार में, तांबे की नलिकाओं के आकार को मिलीमीटर में इसके बाहरी व्यास से मापा जाता है। आम आकार 15 मिमी और 22 मिमी हैं। अन्य आकारों में 18 मिमी, 28 मिमी, 35 मिमी, 42 मिमी, 54 मिमी, 66.7 मिमी, 76.1 मिमी और 108 मिमी बाहरी व्यास शामिल हैं। 8 मिमी और 10 मिमी बाहरी व्यास में नलिकाओं को "माइक्रो बोर" कहा जाता है और इसे स्थापित करना आसान होता है, हालांकि पैमाने या मलबे से रुकावट का थोड़ा अधिक खतरा होता है। इसका उपयोग कभी-कभी केंद्रीय ताप प्रणाली के लिए किया जाता है, और इसे रेडिएटर वाल्व से जोड़ने के लिए 15 मिमी एडेप्टर का उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, तांबे की नलिकाओं के वर्गीकरण "प्रकार ए", "प्रकार बी", "प्रकार सी" और "प्रकार डी" हैंः ऑस्ट्रेलिया में तांबे की नलिकाओं को उनकी डी. एन. (व्यास नाममात्र) संख्या के लिए संदर्भित किया जाता है, जो उनके वास्तविक शाही आकार के बराबर एक नाममात्र मिलीमीटर है। उदाहरण के लिए, डी. एन. 20 तांबे के पाइप के लिए आकार है जिसका बाहरी व्यास 19.05 मिमी या इंच है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में पाइप के आकार इंच-आधारित हैं, उन्हें अंदर के व्यास के बजाय बाहर से वर्गीकृत किया जाता है (उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में एक नाममात्र इंच तांबे के पाइप का व्यास बाहर 0.750 इंच और अंदर 0.638 इंच है, जबकि अमेरिका और कनाडा में एक नाममात्र इंच तांबे के पाइप का व्यास बाहर 0.875 इंच और अंदर 0.745 इंच है। जबकि न्यूज़ीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के समान नलसाजी कोड है और दोनों मिलीमीटर में चिह्नित इंच-आधारित ट्यूबों का उपयोग करते हैं, न्यूज़ीलैंड के आकार "नाममात्र व्यास" के बजाय "नाममात्र बोर" पर आधारित हैं (उदाहरण के लिए, NZ आकार 20 माप 0.750 इंच व्यास के अंदर, ऑस्ट्रेलियाई DN20 के विपरीत जो व्यास के बाहर 0.750 इंच मापता है)। प्रभावी रूप से, न्यूजीलैंड के पाइपों का माप अमेरिका और कनाडा के पाइपों के समान है। लीड लीचिंग आम तौर पर, तांबे की नलियों को सीधे तांबे या पीतल की फिटिंग में मिलाया जाता है, हालांकि संपीड़न, क्रिम्प या फ्लेयर फिटिंग का भी उपयोग किया जाता है। पूर्व में, तांबे की आपूर्ति नलियों के साथ चिंताओं में जोड़ों पर टांके में उपयोग किया जाने वाला सीसा (50 प्रतिशत टिन और 50 प्रतिशत सीसा) शामिल था। कुछ अध्ययनों ने पीने योग्य पानी की धारा में सीसे के महत्वपूर्ण रिसाव को दिखाया है, विशेष रूप से कम उपयोग की लंबी अवधि के बाद, जिसके बाद चरम मांग अवधि होती है। कठोर जल अनुप्रयोगों में, स्थापना के तुरंत बाद, पाइप के आंतरिक भाग को जमा किए गए खनिजों के साथ लेपित किया जाएगा जो पानी में घुल गए थे, और इसलिए उजागर सीसे के विशाल बहुमत को पीने योग्य पानी में प्रवेश करने से रोका जाता है। पूरे यू. एस. में कोड बनाने के लिए नलसाजी फिटिंग और उपकरणों में वस्तुतः "सीसा-मुक्त" (<0.20% सीसा) टांका या भराव धातुओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ऑस्ट्रेलिया में, तांबे की नलियों को आम तौर पर सोल्डर्ड के बजाय चांदी युक्त ब्रेज़िंग रॉड के साथ ब्रेज़ किया जाता है। इस प्रकार का कनेक्शन पाइपवर्क के बीच एक मजबूत बंधन सुनिश्चित करता है और किसी भी सीसा-आधारित सामग्री का उपयोग नहीं करता है। ऑस्ट्रेलिया में, तांबे के पाइपों का उपयोग पानी और गैस कनेक्शन दोनों के लिए किया जाता है। गैल्वनाइज्ड या काले लोहे के उपयोग की अनुमति ऑस्ट्रेलियाई मानकों द्वारा दी गई है लेकिन यह आम प्रथा नहीं है। क्षरण तांबा पानी की नलियाँ पाइप के आंतरिक भाग के संदूषण के कारण ठंडे पानी के पिट के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं, आमतौर पर सोल्डरिंग फ्लक्स के साथ; उच्च गति या अशांत प्रवाह के कारण क्षरण क्षरण; और खराब विद्युत तारों की तकनीक के कारण आवारा वर्तमान क्षरण, जैसे कि अनुचित ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग। पाइप की बाहरी सतह पर शुरू होने वाले गड्ढों के साथ पिनहोल का रिसाव तब हो सकता है जब तांबे की पाइप अनुचित रूप से जमी हुई हो या बंधी हुई हो। इस घटना को तकनीकी रूप से स्ट्रे करंट जंग या इलेक्ट्रोलाइटिक पिटिंग के रूप में जाना जाता है। खराब ग्राउंडिंग या खराब बंधन के कारण पिन-होलिंग आमतौर पर उन घरों में होती है जहां मूल नलसाजी को संशोधित किया गया है; घर के मालिकों को पता चल सकता है कि एक नए प्लास्टिक जल निस्पंदन उपकरण या प्लास्टिक मरम्मत संघ ने पानी की पाइप की बिजली की निरंतरता को बाधित कर दिया है, जब वे हाल ही में स्थापित होने के बाद पिनहोल पानी के रिसाव को देखना शुरू करते हैं। क्षति तेजी से होती है, आमतौर पर जमीन में रुकावट के लगभग छह महीने बाद स्पष्ट हो जाती है। सही ढंग से स्थापित नलसाजी उपकरणों में एक तांबा बंधन जम्पर केबल होगी जो बाधित पाइप खंडों को जोड़ती है। आवारा धारा क्षरण से पिनहोल रिसाव के परिणामस्वरूप उच्च नलसाजी बिल हो सकते हैं और पूरी जल लाइन को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। इसका कारण मूल रूप से एक विद्युत दोष है, नलसाजी दोष नहीं; एक बार नलसाजी क्षति की मरम्मत हो जाने के बाद, पूरे नलसाजी और विद्युत प्रणालियों के ग्राउंडिंग और बंधन का मूल्यांकन करने के लिए तुरंत एक बिजली मिस्त्री से परामर्श किया जाना चाहिए। ग्राउंड और बॉन्ड के बीच का अंतर यह है कि बंधन कंडक्टरों को जोड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एक ही वोल्टेज पर हैं, ग्राउंडिंग कंडक्टरों को इलेक्ट्रोड से जोड़ती है जो स्थानीय पृथ्वी क्षमता पर हैं। पूरा विवरण के लिए ग्राउंड देखें। स्ट्रे करंट जंग इसलिए होता है क्योंकिः 1) पाइपिंग सिस्टम को गलती से या जानबूझकर डीसी वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है; 2) पाइपिंग की पूरी लंबाई में धातु से धातु की विद्युत निरंतरता नहीं होती है; या 3) यदि वोल्टेज स्रोत एसी, कॉपर ऑक्साइड या एक या अधिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज होते हैं, तो पाइप का आंतरिक भाग एक सुधारक के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे एसी करंट को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रभावित डी. सी. वोल्टेज पाइपिंग के भीतर पानी में घुलनशील आयनों को वहन आवेश को स्थानांतरित करने का कारण बनता है। विद्युत प्रवाह को घुलनशील आयनों द्वारा एक गैर-प्रवाहकीय खंड (उदाहरण के लिए, एक प्लास्टिक फिल्टर आवास) में पाइप के विपरीत दिशा में ले जाया जाता है। पिटिंग विद्युत सकारात्मक पक्ष (एनोड) पर होती है, जो पानी के प्रवाह की दिशा के संबंध में ऊपर की ओर या नीचे की ओर हो सकती है। पाइटिंग इसलिए होती है क्योंकि विद्युत वोल्टेज पाइप की आंतरिक तांबे की धातु को आयनित करता है, जो पानी में घुलनशील खनिजों के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, तांबे के लवण बनाता है; ये तांबे के लवण पानी में घुलनशील होते हैं और बह जाते हैं। सूक्ष्म गड्ढे अंततः बढ़ते हैं और पिनहोल बनाने के लिए समेकित होते हैं। जब एक की खोज की जाती है, तो लगभग निश्चित रूप से और भी हैं जो अभी तक लीक नहीं हुए हैं। आवारा वर्तमान क्षरण की पूरी चर्चा पियरे रॉबर्गे की हैंडबुक ऑफ कोरोशन इंजीनियरिंग के अध्याय 11, खंड 11.4.3 में पाई जा सकती है। खराब बंधन का पता लगाना और उसे समाप्त करना अपेक्षाकृत सरल है। एक साधारण डी. सी. वोल्टमीटर का उपयोग करके पता लगाया जाता है, जिसमें नलसाजी में विभिन्न स्थानों पर परीक्षण जांच लीड रखे जाते हैं। एक गर्म पाइप पर एक जांच और एक ठंडे पाइप पर एक जांच का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या गर्म पानी के पानी पर जमीन की निरंतरता बाधित हुई थी। कुछ मिलीवोल्ट से परे कुछ भी महत्वपूर्ण है, और 200 एम. वी. की क्षमता आम है। संभावित अंतर अक्सर उस बिंदु पर सबसे बड़ा होता है जहां निरंतरता बाधित होती है। पाइप क्षरण का कारण बनने वाली विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया से मापा गया विद्युत क्षमता पिता दूर कम हो जाता है। लापता बंधन अक्सर उस इमारत के ठंडे पानी के प्रवेश द्वार के पास स्थित होता है जहाँ आमतौर पर निस्पंदन और उपचार उपकरण जोड़े जाते हैं। पिनहोल रिसाव विद्युत निरंतरता के व्यवधान से नीचे की ओर या ऊपर की ओर कहीं भी हो सकता है। अस्तरक अंतराल के दोनों ओर नलसाजी पर कांस्य ग्राउंड क्लैंप स्थापित करके और उन्हें व्यास या उससे बड़े तांबे के केबल #6 AWG के साथ जोड़कर समस्या को ठीक किया जा सकता है। किसी विशेष भवन के लिए सही बंधन संवाहक तार आकार के लिए एन. एफ. पी. ए. 70, यू. एस. नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड हैंडबुक (एन. ई. सी.) देखें। गैस मीटर के प्रवेश और निकास के बीच एक समान बंधन जम्पर तार का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ उद्देश्य इमारत के ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड (ओं) के बीच पर्याप्त वोल्टेज अंतर से बचना है और गैस मीटर के पार दबी हुई प्राकृतिक गैस लाइनें संक्षिप्त अंतराल के दौरान दिखाई देती हैं जब एक लाइन से ग्राउंड फॉल्ट प्रवाहित हो रही होती है, इससे पहले कि अतिप्रवाह सुरक्षा उपकरण धारा को बाधित करता है। एक विफलता यदि इमारत के ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड (ओं) के परिणामस्वरूप पृथ्वी की धारा को दफन प्राकृतिक गैस सेवा पाइप तक ले जाया जा सकता है। बॉन्डिंग जम्पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि मीटर के सभी हिस्से समान क्षमता पर हैं, इसके बजाय मीटर के चारों ओर ग्राउंड करंट ले जाता है। यदि भवन में रहने वाले लोग नलसाजी के उपकरणों या पाइपों से झटके या बड़ी चिंगारी का अनुभव कर रहे हैं, तो भवन की विद्युत सेवा को तुरंत सेवा प्रवेश द्वार पर बंद कर दिया जाना चाहिए और सदमे और आग के खतरे को दूर करने के लिए एक बिजली मिस्त्री से परामर्श किया जाना चाहिए। यह एक लापता बंधन से अधिक गंभीर है। बड़े वोल्टेज नलसाजी के लिए एक जीवित विद्युत तार ब्रिजिंग और अनुचित या लापता नलसाजी प्रणाली ग्राउंडिंग, ग्राउंड इलेक्ट्रोड की विफलता, या ग्राउंड (तटस्थ) कंडक्टर और ग्राउंडिंग (पृथ्वी) कंडक्टर के बीच कनेक्शन की विफलता के कारण हो सकते हैं, जो इन्सुलेशन टूटने, विद्युत सदमे और आग का एक आसन्न जोखिम पैदा करता है। रेफ्रिजरेशन प्लंबिंग पाइपफिटर पाइपिंग और प्लंबिंग फिटिंग संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका में माप की पारंपरिक नलसाजी इकाइयाँ भी देखें।