Run-around coil
एक रन-अराउंड कॉइल एक प्रकार का ऊर्जा पुनर्प्राप्ति हीट एक्सचेंजर है जो अक्सर गर्मी ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक वायु संचालन प्रणाली की आपूर्ति और निकास वायु धाराओं के भीतर, या एक औद्योगिक प्रक्रिया की निकास गैसों में स्थित होता है। आम तौर पर, यह किसी भी मध्यवर्ती धारा को संदर्भित करता है जिसका उपयोग दो धाराओं के बीच गर्मी स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है जो सुरक्षा या व्यावहारिकता के कारणों से सीधे जुड़े नहीं हैं। इसे एक रन-अराउंड लूप, एक पंप-अराउंड कॉइल या एक तरल युग्मित ताप विनिमायक के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। विवरण एक विशिष्ट रन-अराउंड कॉइल प्रणाली में दो या दो से अधिक बहु-पंक्ति पंख वाली ट्यूब कॉइल होती हैं जो एक पंप किए गए पाइपवर्क सर्किट द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पाइपवर्क को एक गर्मी विनिमय तरल पदार्थ, आम तौर पर पानी के साथ चार्ज किया जाता है, जो निकास वायु कुंडल से गर्मी उठाता है और फिर से लौटने से पहले आपूर्ति वायु कुंडल को गर्मी देता है। इस प्रकार निकास वायु धारा से ऊष्मा पाइपवर्क कुंडल के माध्यम से परिसंचारी तरल पदार्थ में स्थानांतरित की जाती है, और फिर पाइपवर्क कुंडल के माध्यम से तरल पदार्थ से आपूर्ति वायु धारा में स्थानांतरित की जाती है। इस प्रणाली का उपयोग आम तौर पर उन स्थितियों तक सीमित है जहां हवा की धाराओं को अलग किया जाता है और किसी अन्य प्रकार के उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि गर्मी वसूली दक्षता हवा से हवा में गर्मी वसूली के अन्य रूपों की तुलना में कम है। सकल दक्षता आमतौर पर 40 से 50 प्रतिशत की सीमा में होती है, लेकिन पंप किए गए द्रव परिपथ द्वारा उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा के कारण इस प्रणाली की अधिक महत्वपूर्ण मौसमी क्षमता बहुत कम हो सकती है। परिसंचारी पंप वाले द्रव परिपथ में एक विस्तार पात्र भी होता है, जो द्रव के दबाव में परिवर्तन को समायोजित करता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए एक भराव उपकरण है कि सिस्टम चार्ज रहता है। आवश्यकता न होने पर प्रणाली को बायपास करने और बंद करने के लिए नियंत्रण और अन्य सुरक्षा उपकरण भी हैं। पाइपवर्क रन जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए, और घर्षण नुकसान को कम करने के लिए कम वेग के लिए आकार का होना चाहिए, इसलिए पंप ऊर्जा की खपत को कम करना चाहिए। यदि एक ग्रंथिहीन पंप का उपयोग किया जाता है, जहां एक पानी की जैकेट मोटर स्टेटर को घेर लेती है, तो मोटर द्वारा दी गई गर्मी के रूप में इस ऊर्जा में से कुछ को पुनर्प्राप्त करना संभव है, इस प्रकार इसकी कुछ गर्मी उठती है। पंप किए गए तरल पदार्थ को जमने से बचाना होगा, और आमतौर पर ग्लाइकोल आधारित एंटी-फ्रीज के साथ इलाज किया जाता है। यह तरल पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को भी कम करता है और चिपचिपाहट को बढ़ाता है, पंप बिजली की खपत को बढ़ाता है, जिससे उपकरण की मौसमी दक्षता और कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक 20 प्रतिशत ग्लाइकोल मिश्रण सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन प्रणाली प्रतिरोध में 15 प्रतिशत की वृद्धि करेगा। फिन्ड ट्यूब कॉइल डिजाइन के लिए, आठ-या दस-पंक्ति कॉइल के अनुरूप अधिकतम प्रदर्शन होता है, इसके ऊपर पंखे और पंप मोटर ऊर्जा की खपत काफी बढ़ जाती है और मौसमी दक्षता कम होने लगती है। ऊर्जा की खपत में वृद्धि का मुख्य कारण पंखे के साथ है, समान चेहरे के वेग के लिए, कम कुंडल पंक्तियाँ हवा के दबाव में गिरावट को कम करेंगी और पानी के दबाव में गिरावट को बढ़ाएंगी। कुल ऊर्जा की खपत आमतौर पर उच्च वायु दबाव ड्रॉप और कम जल दबाव ड्रॉप के साथ अधिक संख्या में कुंडल पंक्तियों के लिए कम होगी। ऊर्जा हस्तांतरण प्रक्रिया आम तौर पर उपकरण द्वारा प्रदान की गई हवाई धाराओं के बीच गर्मी हस्तांतरण को 'संवेदनशील' कहा जाता है, जो ऊर्जा का आदान-प्रदान या एन्थैल्पी है, जिसके परिणामस्वरूप माध्यम के तापमान (इस मामले में हवा) में परिवर्तन होता है, लेकिन नमी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता है। अन्य प्रकार के एयर-टू-एयर हीट एक्सचेंजर्स थर्मल व्हील, या रोटरी हीट एक्सचेंजर (एन्थैल्पी व्हील और डेसिकेंट व्हील सहित) रिक्यूपरेटर, या क्रॉस प्लेट हीट एक्सचेंजर हीट पाइप भी देखें एच. वी. ए. सी. एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन हीट रिकवरी वेंटिलेशन रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर एयर हैंडलर थर्मल कम्फर्ट इनडोर एयर क्वालिटी सी. सी. एस. आई. संदर्भ हीटिंग, वेंटिलेशन, और एयर कंडीशनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम ऊर्जा वाली इमारत ऊर्जा रिकवरी हीटिंग टिकाऊ इमारत ऊर्जा संरक्षण औद्योगिक उपकरण थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर