KS 150
के. एस. 150 एक गैस कूल्ड रिएक्टर है जो मॉडरेटर (जी. सी. एच. डब्ल्यू. आर.) परमाणु रिएक्टर डिजाइन के रूप में भारी पानी का उपयोग करता है। एक एकल उदाहरण, ए-1, का निर्माण चेकोस्लोवाकिया के जस्लोव्स्क बोहुनिस में बोहुनिस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किया गया था। बिजली संयंत्र को कई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से सबसे खराब 22 फरवरी, 1977 को आई. एन. ई. एस.-4 की श्रेणी में एक दुर्घटना थी। 1979 से इस संयंत्र को बंद किया जा रहा है। चेकोस्लोवाकिया में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का निर्णय 1956 में लिया गया था। जस्लोव्स्क बोहुनिस (पश्चिमी स्लोवाकिया) में ए-1 का निर्माण 1958 में शुरू हुआ और इसमें अप्रत्याशित रूप से 16 साल लग गए। ए-1 को 24 अक्टूबर, 1972 को कमीशन किया गया था। केएस 150 रिएक्टर पूरी तरह से चेकोस्लोवाकिया में बनाया गया था, जिसे स्कोडा वर्क्स द्वारा निर्मित यूएसएसआर के साथ मिलकर डिजाइन किया गया था। डिजाइन का एक लाभ चेकोस्लोवाकिया में खनन किए गए अप्रचलित यूरेनियम का उपयोग करने की इसकी क्षमता थी, जो एक CANDU रिएक्टर के समान थी। अपने प्रायोगिक डिजाइन के कारण बिजली संयंत्र को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप 30 से अधिक अनियोजित बंद हो गए। 5 जनवरी, 1976 को कार्बन डाइऑक्साइड के रिसाव के कारण दो श्रमिकों की मौत हो गई थी, जिसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता था। एक 'तकनीकी' (यांत्रिक?) ईंधन भरने के दौरान विफलता हुई और रिएक्टर से रिएक्टर के हॉल में एक ताजा ईंधन असेंबली को गोली मार दी गई। 1977 की सबसे गंभीर दुर्घटना (नीचे देखें) को आईएनईएस-4 का दर्जा दिया गया था। नुकसान की मरम्मत एक बड़े निवेश से की जा सकती थी, लेकिन 17 मई, 1979 को सरकार ने उच्च लागत, कम प्रदर्शन और दुर्घटनाओं से असंतुष्ट होकर संयंत्र को बंद करने का फैसला किया। दूसरा रिएक्टर ब्लॉक ए-2 बनाने की योजना को रद्द कर दिया गया था। दुर्घटनाओं को गुप्त रखा गया था, हालांकि जनता के बीच जंगली कहानियाँ प्रसारित की गईं। ए1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुल मिलाकर 19,261 घंटों के लिए चालू था, इसने 1,464 जी. डब्ल्यू. एच. का उत्पादन किया और नेटवर्क को 916 जी. डब्ल्यू. एच. की आपूर्ति की। अधिकतम उत्पादन 127 मेगावाट प्राप्त किया गया। संयंत्र का विघटन, कीटाणुशोधन और विघटन अभी भी जारी है और 2033 में पूरा होने की उम्मीद है। तकनीकी विवरण के. एस. 150 एक भारी जल संयमित, गैस शीतलित रिएक्टर (एच. डब्ल्यू. जी. सी. आर.) है जो संचालन के दौरान ईंधन भरने में सक्षम है। धातु के सत्तर यूरेनियम तार, जिनमें से प्रत्येक मैग्नीशियम और बेरिलियम के यौगिक में लिपटे होते हैं, एक ईंधन छड़ बनाने के लिए एक साथ बंडल किए जाते हैं। रिएक्टर का दबाव पात्र 5 मीटर व्यास और 20 मीटर ऊंचाई के साथ एक बेलनाकार आकार में 15 सेमी कार्बन स्टील का होता है। दबाव पात्र के भीतर (सक्रिय क्षेत्र में) भारी जल नियंत्रक के लिए एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम-सिलिकॉन मिश्र धातु का एक बेलनाकार पात्र होता है। ईंधन चैनल ऊर्ध्वाधर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक एकल ईंधन छड़ होती है जिसे परिसंचारी कार्बन डाइऑक्साइड से ठंडा किया जाता है। संचालन के दौरान ईंधन भरने की अनुमति देने के लिए कोर एक दबाव वाले पात्र में होता है। भारी जल नियंत्रक को एक अलग परिपथ में ठंडा किया जाता है। प्राथमिक शीतलक के रूप में उपयोग की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ईंधन की छड़ के चारों ओर बहती है। छड़ द्वारा गर्म किए जाने के बाद इसे छह भाप जनरेटरों में पाइप किया जाता है। परिणामस्वरूप भाप तीन टरबोजनरेटरों को शक्ति प्रदान करती है। ईंधनः असंपादित धातु यूरेनियम, रिएक्टर में 23.1 टन। कोरः व्यास 3.56 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर. रिएक्टर से बाहर निकलने पर शीतलक गैसः दबाव 5.4 एमपीए (~ 54 एटीएम), तापमान 426 डिग्री सेल्सियस। रूपांतरण दक्षताः 18.5%। मध्यम भारी जलः तापमान 65 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम/निकास 90 डिग्री सेल्सियस) क्षमताः 143 मेगावाट। 1977 की दुर्घटना 22 फरवरी, 1977 को ईंधन परिवर्तन के दौरान, मानव गलतियों और डिजाइन समस्याओं के संयोजन ने चेकोस्लोवाक के इतिहास में सबसे खराब परमाणु दुर्घटना का कारण बना। रिएक्टर एक मानक प्रक्रिया में सक्रिय होने के दौरान कुछ ईंधन की छड़ें बदली जा रही थीं। इस उदाहरण में हालांकि छड़ को ढकने वाले आर्द्रता अवशोषकों को नहीं हटाया गया, जिससे ईंधन का स्थानीय रूप से अधिक गर्म हो गया (क्योंकि शीतलक गैस में गर्मी का संचरण कम हो गया था)। सक्रिय क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया था, भारी पानी शीतलक के संपर्क में आया और प्राथमिक और माध्यमिक दोनों परिपथ दूषित हो गए थे। दुर्घटना को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना पैमाने पर स्तर 4 के रूप में मूल्यांकन किया गया था (तुलना में, थ्री माइल द्वीप दुर्घटना को स्तर 5 का मूल्यांकन किया गया था)। एक भारी जल संयमित कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा 100 मेगावाट (ई) बिजली रिएक्टर में 25 प्रतिशत ईंधन तत्व प्रचालक त्रुटि के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। प्रचालक सिलिका जेल छर्रों को हटाने में विफल रहे जो एक क्षतिग्रस्त पैक से एक नए ईंधन तत्व में गिर गए थे (ईंधन तत्व के आंतरिक भाग की जांच करने के लिए कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी, इसलिए केवल ऊपर से छर्रों को हटा दिया गया था)। सिलिका जेल पैक का उपयोग भंडारण और परिवहन के दौरान अप्रयुक्त ईंधन को सूखा रखने के लिए किया जाता था। सिलिका जेल के छर्रों ने शीतलक के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ईंधन अत्यधिक गर्म हो गया और दबाव चैनल ने इसे पकड़ लिया। रिएक्टर (गैस सर्किट) के उस हिस्से में जहाँ ईंधन तत्वों को समायोजित किया जाता है, भारी पानी के अत्यधिक गर्म होने के परिणामस्वरूप, ईंधन आवरण जंग के अधीन था और प्राथमिक शीतलन परिपथ (CO2 गैस) में काफी मात्रा में रेडियोधर्मिता का रिसाव हुआ था। भाप बॉयलरों में रिसाव के माध्यम से (मैग्नॉक्स या एजीआर संयंत्र के समान मूल डिजाइन) द्वितीयक परिपथ के कुछ हिस्से दूषित हो गए। संदर्भ बाहरी लिंक स्लोवाक में ए1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र का इतिहास ए-1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र की विस्तृत योजना (फ्लैश-आधारित; चलाने के लिए, असुरक्षित लिपियों की अनुमति देना आवश्यक है) केएस-150 रिएक्टर की विस्तृत योजना (फ्लैश-आधारित) स्लोवाक में केएस-150 रिएक्टर की विस्तृत योजना (फ्लैश-आधारित; चलाने के लिए, असुरक्षित लिपियों की अनुमति देना आवश्यक है) रिएक्टर का विघटन (विस्तृत रिपोर्ट, पीडीएफ) चेकोस्लोवाकिया में 1977 में नागरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर रेडियोधर्मी रूप से दूषित क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया-सोवियत संघ संबंध चेकोस्लोवाकिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी