Capability curve
एक विद्युत जनित्र की क्षमता वक्र सक्रिय (एम. डब्ल्यू.) और प्रतिक्रियाशील शक्ति (एम. वी. ए. आर.) की सीमाओं का वर्णन करती है जो जनित्र प्रदान कर सकता है। वक्र एम. डब्ल्यू./एम. वी. ए. आर. तल में सभी परिचालन बिंदुओं की एक सीमा का प्रतिनिधित्व करता है; यह आम तौर पर क्षैतिज अक्ष पर वास्तविक शक्ति के साथ खींचा जाता है, और, समकालिक जनरेटर के लिए, आकार में एक अक्षर डी जैसा दिखता है, इस प्रकार उसी वक्र के लिए एक और नाम, डी-वक्र। कुछ स्रोतों में अक्षों को बदल दिया जाता है, और वक्र को गुंबद के आकार का रूप मिलता है। सिंक्रोनस जनरेटर एक पारंपरिक सिंक्रोनस जनरेटर के लिए वक्र में कई खंड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक कुछ भौतिक बाधाओं के कारण होता हैः वक्र के दाहिने हिस्से में (रेटेड वोल्टेज के करीब), जनरेटर आर्मेचर (बड़े जनरेटर के लिए स्टेटर) में गर्मी के अपव्यय से बाधित होता है। ताप सक्रिय और प्रतिक्रियाशील धाराओं के वर्गों के योग के समानुपाती होता है, निकट-स्थिर वोल्टेज पर यह एम. डब्ल्यू. और एम. वी. ए. आर. के वर्गों के योग के समानुपाती होता है, इसलिए वक्र (आर्मेचर हीटिंग सीमा) का यह हिस्सा (0,0) पर केंद्र के साथ एक अर्धवृत्त के एक खंड जैसा दिखता है; वक्र के ऊपरी भाग में (जनरेटर बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील शक्ति का उत्पादन करता है) संचालन के लिए जनरेटर के उत्पादन पर उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है और इस प्रकार उच्च उत्तेजना क्षेत्र। घूर्णन उत्तेजना वाइंडिंग की अपनी फील्ड हीटिंग सीमा होती है; वक्र के नीचे (जनरेटर बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील शक्ति को अवशोषित करता है) स्टेटर में चुंबकीय प्रवाह बाधाएं स्टेटर के अंत (कोर एंड हीटिंग सीमा) में चुंबकीय कोर के हीटिंग का कारण बनती हैं। वक्र के खंडों के बीच के कोने बिजली कारक (पी. एफ.) की सीमाओं को परिभाषित करते हैं जिसे जनरेटर अपनी नेमप्लेट क्षमता पर बनाए रख सकता है (चित्रण में पी. एफ. टिक को 0.85 लैगिंग और 0.95 अग्रणी कोणों पर रखा गया है)। व्यवहार में, प्राइम मूवर (एक बिजली स्रोत जो जनरेटर को चलाता है) को जनरेटर की तुलना में कम सक्रिय शक्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है (इस तथ्य के कारण कि वास्तविक जीवन में जनरेटर को हमेशा कुछ प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रदान करनी होती है), इसलिए एक प्राइम मूवर सीमा (चित्रण पर एक ऊर्ध्वाधर डैश रेखा) बाधाओं को कुछ हद तक बदल देती है (उदाहरण में, अग्रणी पी. एफ. सीमा, अब प्राइम मूवर सीमा और कोर एंड हीटिंग सीमा के चौराहे पर, 0.93 तक कम हो जाती है। जनरेटर की उच्च लागत के कारण, जनरेटर के क्षमता-निर्धारित सीमा के पास पहुंचने पर सेंसर और लिमिटर का एक सेट अलार्म को ट्रिगर करेगा और यदि ऑपरेटर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जनरेटर को ग्रिड से डिस्कनेक्ट कर देगा। एक विशेष जनरेटर के लिए डी-वक्र को बेहतर शीतलन द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। हाइड्रोजन-कूल्ड टर्बो जनरेटर के शीतलन में हाइड्रोजन दबाव को बढ़ाकर सुधार किया जा सकता है, बड़े जनरेटर, 300 एम. वी. ए. से, अधिक कुशल जल शीतलन का उपयोग करते हैं। एक विशिष्ट तुल्यकालिक जनित्र के व्यावहारिक डी-वक्र में एक और सीमा होती है, न्यूनतम भार। न्यूनतम वास्तविक बिजली की आवश्यकता का अर्थ है कि डी-वक्र की बाईं ओर ऊर्ध्वाधर अक्ष से अलग है। हालांकि कुछ जनरेटरों को शून्य भार (तुल्यकालिक संघनक के रूप में) पर संचालित करने में सक्षम होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, शून्य और न्यूनतम के बीच वास्तविक शक्ति स्तरों पर संचालन इन डिज़ाइनों के साथ भी संभव नहीं है। पवन आ सौर फोटोवोल्टिक जनरेटर इन्वर्टर आधारित संसाधन (जेना सौर फोटोवोल्टिक (पी. वी.) जनरेटर, दोगुना पोषित प्रेरण जनरेटर आ पूर्ण-परिवर्तक पवन जनरेटर, जकरा "टाइप 3" आ "टाइप 4" टर्बाइनक रूपमे सेहो जानल जायत छैक) मे ग्रिड स्थिरतामे योगदान करबाक लेल प्रतिक्रियाशील क्षमताक आवश्यकता होयत छैक, मुदा एकर योगदान समकालिक जनरेटरसँ बहुत भिन्न होयत छैक आ ई आन्तरिक वोल्टेज, तापमान आ वर्तमान बाधासँ सीमित होयत छैक। बिजली कनवर्टर की उपस्थिति द्वारा अनुमत लचीलेपन के कारण, बाजार में डबल-फीड और पूर्ण-कनवर्टर पवन जनरेटर में क्षमता वक्र के विभिन्न आकार होते हैंः "त्रिकोणीय", "आयताकार", "डी-आकार" (बाद वाला एक तुल्यकालिक जनरेटर के डी-वक्र जैसा दिखता है)। वक्र के आयताकार और डी-आकार सैद्धांतिक रूप से वोल्टेज विनियमन सेवाएं प्रदान करने के लिए जनरेटर का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, तब भी जब इकाई कोई सक्रिय ऊर्जा (कम हवा या बिना सूरज के) का उत्पादन नहीं करती है, अनिवार्य रूप से एक STATCOM के रूप में काम करती है, लेकिन सभी डिजाइनों में यह सुविधा शामिल नहीं है। विद्युत परिवर्तक (जिसे "टाइप 1" और "टाइप 2" के रूप में भी जाना जाता है) के बिना निश्चित गति वाले पवन टर्बाइनों का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के लिए नहीं किया जा सकता है। वे केवल प्रतिक्रियाशील शक्ति को अवशोषित करते हैं (किसी भी विशिष्ट प्रेरण मशीन की तरह), इसलिए एक स्विच किए गए संधारित्र बैंक का उपयोग आमतौर पर शक्ति कारक को एकता में सुधारने के लिए किया जाता है। पुराने पी. वी. जनरेटर वितरण नेटवर्क के लिए थे। चूँकि इन नेटवर्कों की वर्तमान स्थिति में वोल्टेज विनियमन शामिल नहीं है, इन इकाइयों में इन्वर्टर एकता शक्ति कारक पर काम कर रहे थे। जब पी. वी. उपकरण संचरण नेटवर्क में दिखाई देने लगे, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति क्षमता वाले इनवर्टर बाजार में दिखाई दिए। चूँकि एक इन्वर्टर की शक्ति सीमा अधिकतम कुल धारा पर आधारित होती है, क्षमता वक्र का प्राकृतिक आकार एक अर्धवृत्त के समान होता है, और पूर्ण क्षमता पर वास्तविक शक्ति को हमेशा कम करने की आवश्यकता होती है यदि प्रतिक्रियाशील शक्ति का उत्पादन या अवशोषण किया जाना है। सैद्धांतिक रूप से पी. वी. जनरेटर का उपयोग STATCOM के रूप में किया जा सकता है, हालांकि व्यवहार में सौर संयंत्रों को रात में काट दिया जाता है। बिजली मूल्य निर्धारण पर प्रभाव अपने डी-वक्र के अंदर काम करने वाले एक समकालिक जनरेटर के लिए, प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रदान करने की सीमांत लागत शून्य के करीब है। हालांकि, एक बार जब जनरेटर का संचालन बिंदु डी-वक्र के कोनों तक पहुंच जाता है, तो प्रतिक्रियाशील बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए वास्तविक (सक्रिय) शक्ति में कमी की आवश्यकता होगी। चूंकि बिजली बाजार का भुगतान आम तौर पर वास्तविक बिजली पर आधारित होता है, इसलिए स्वतंत्र प्रणाली संचालक द्वारा अनुरोध किए जाने पर उत्पादन करने वाली कंपनी को अधिक प्रतिक्रियाशील बिजली प्रदान करने के लिए हतोत्साहित किया जाएगा। इसलिए प्रतिक्रियाशील बिजली प्रबंधन (वोल्टेज नियंत्रण) को अपने स्वयं के शुल्कों के साथ एक सहायक सेवा में अलग किया जाता है, जैसे कि अमेरिका में प्रतिक्रियाशील आपूर्ति और उत्पादन स्रोतों से वोल्टेज नियंत्रण (जी. एस. आर.)। संदर्भ स्रोत विद्युत जनित्र