Air purge system
एक वायु शोधन प्रणाली का उपयोग विद्युत नियंत्रण उपकरण को चालू करने से पहले स्वच्छ हवा से साफ करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण की कार्यक्षमता आसपास के वातावरण से दूषित पदार्थों से प्रभावित या क्षतिग्रस्त न हो। एयर पर्ज सिस्टम को नियंत्रण और विश्लेषणात्मक तकनीक के लिए नियोजित किया जाता है जो एक औद्योगिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप फ्लू गैस के संपर्क में आता है। शुद्धिकरण इकाइयाँ केंद्रीय होती हैं क्योंकि वे एक स्पष्ट सीमा पथ बनाए रखती हैं और यह भी सुनिश्चित करती हैं कि लंबे समय तक संचालन के दौरान उपकरण की ऑप्टिकल प्रणाली साफ रहे। कुछ उन्नत प्रणालियाँ फ्लू गैस द्वारा अन्य प्रणाली घटकों के क्षरण को रोकने का काम करती हैं। हवा की आवश्यकताएँ सिस्टम के माध्यम से खींची गई हवा साफ, सूखी और तेल मुक्त होनी चाहिए ताकि दर्पण और लेंस सहित नाजुक ऑप्टिकल उपकरण की रक्षा की जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि प्रणाली का डिज़ाइन यह सुनिश्चित करे कि हवा का प्रवाह बाहरी स्रोतों से किसी भी दूषित पदार्थ में न आए। त्रुटिपूर्ण रूप से डिज़ाइन की गई प्रणाली में, वायु प्रवाह घटकों की जटिलता के परिणामस्वरूप गंदगी को बाहर निकालने के बजाय नियंत्रण क्षेत्र में लाया जा सकता है। हालांकि नकारात्मक दबाव धूल और धुएं के निर्माण को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्र के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में हवा खींचता प्रतीत हो सकता है, प्रक्रिया की स्थितियों में उतार-चढ़ाव, संचालन विसंगतियां और पर्यावरणीय स्थितियां जब संयंत्र चालू नहीं होता है तो सभी संदूषण और/या उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बदलते कारक शुद्ध वायु सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण तत्व बनाते हैं। एयर पर्ज ब्लोअर सिस्टम ब्लोअर गंदगी, संक्षारक गैसों और अत्यधिक गर्मी से विद्युत और ऑप्टिकल सतहों के संदूषण को रोकने के लिए स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं। मुख्य बिजली ब्लोअर की मोटर को शक्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। विभिन्न शक्ति मूल्यांकन यह सुनिश्चित करते हैं कि आवश्यक वायु प्रवाह विभिन्न अनुप्रयोग स्थितियों, वाहिनी दबाव और नली की लंबाई के तहत प्रदान किया जाता है। ब्लोअर से हवा का प्रवाह पंखे के प्रकार और मुख्य आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिकांश वायु शोधन प्रणालियों में एक मोटर के साथ एक पंखा, कुछ प्रकार के फिल्टर आवास और एक फिल्टर कार्ट्रिज होते हैं, जो सभी एक मौसमरोधी वातावरण में संग्रहीत होते हैं। कभी-कभी, दबाव स्विच का उपयोग कम दबाव को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक प्रवाह बना रहे। ब्लोअर सिस्टम प्रेशर स्विच के अन्य विचारों का भी ब्लोअर विफलता को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विभेदक दबाव यात्रा इनलेट और एयर ब्लोअर के मुख्य फिल्टर के आउटलेट से जुड़ी होती है। विभेदक दबाव में कमी से विफलता का संकेत मिलता है। कम दबाव वाली यात्रा मुख्य फिल्टर आउटलेट से जुड़ती है। यदि दबाव पूर्व निर्धारित स्तर से नीचे चला जाता है, तो ट्रिप रिले संचालित होता है। ये दो दबाव यात्राएं तीन स्थितियों को इंगित करने के लिए कार्य करती हैंः सिस्टम ओके-न तो यात्रा संचालित होती है ब्लोअर विफलता-दोनों यात्राएं संचालित फिल्टर अवरुद्ध-केवल कम यात्रा संचालित एक एयर पर्ज हीटिंग यूनिट का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि शुद्ध हवा एसिड ओस-बिंदु से ऊपर के तापमान पर बनी रहे। यह तापमान आमतौर पर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस/68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि तापमान इस बिंदु से नीचे है, तो फ्लू गैस में यौगिकों के संघनन से नियंत्रण नष्ट हो जाएंगे। गर्म हवा यह सुनिश्चित करती है कि स्टार्टअप के दौरान नियंत्रण सूखे हों। ब्लो आउटपुट आवश्यकताओं को निर्धारित करते समय ब्लोअर को उपकरण से जोड़ने वाली वायु नली की लंबाई में दबाव में गिरावट महत्वपूर्ण है। कुछ प्रणालियों में एक ब्लोअर इकाई होती है जो दो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हवा प्रदान करती है। दबाव में समानता बनाए रखने के लिए, नली की लंबाई बराबर होनी चाहिए। एयर इनलेट पर, हवा का तापमान पंखे की ऊपरी परिवेशी रेटिंग (आमतौर पर 50 डिग्री सेल्सियस/122 डिग्री फारेनहाइट) से कम होना चाहिए। वायु ग्रहण की स्थिति उस बिंदु पर होती है जहाँ धूल, तेल और नमी की कम से कम मात्रा एकत्र होती है। यदि शुद्ध हवा की आपूर्ति विफल हो जाती है तो असफल सुरक्षित शटर उपकरण की रक्षा करते हैं। ये उन प्रणालियों में महत्वपूर्ण हैं जहां फ्लू गैस सकारात्मक दबाव में होती है और इसलिए, बहुत संक्षारक होती है। यदि शुद्ध हवा विफल हो जाती है, तो शटर उपकरण को बिना किसी नुकसान के कुछ दिनों तक काम करने देते हैं। एयर मूवर सिस्टम कम लागत पर ब्लोअर सिस्टम के समान ही काम करते हैं। हालांकि, इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब पीठ पर कम या कोई दबाव न हो क्योंकि वे कम दबाव और वायु प्रवाह उत्पन्न करते हैं। एयर मूवर कार्यक्षमता वेंटुरी प्रभाव पर आधारित है। कास्टिंग के किनारे से जुड़ी उच्च वेग वाली हवा की एक छोटी मात्रा एक नोजल के माध्यम से बाहर निकलती है, जिससे वेंटुरी क्रिया होती है। यह प्रभाव वेंटुरी के माध्यम से और वायु विसारक से बाहर निकलने के लिए कम वेग वाली हवा की एक बड़ी मात्रा का कारण बनता है। आपूर्ति की गई हवा का अनुपात एयर मूवर की भौतिक संरचना के डिजाइन पर निर्भर करता है। एयर मूवर्स के लिए अन्य विचार आने वाली हवा की स्थिति अपेक्षाकृत स्वच्छ वातावरण में एयर मूवर में फ़िल्टर का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। आम तौर पर, बड़े कणों को इकट्ठा करने के लिए प्रवेश द्वार से एक जालीदार फिल्टर जुड़ा होता है। हालाँकि, फ़िल्टर हमेशा एक लाभकारी सावधानी होती है। उच्च परिवेशीय धूल के स्तर वाले वातावरण में, दोहरी निस्पंदन वाली फ़िल्टर प्रणाली का उपयोग करना फायदेमंद है। सबसे पहले, हवा एक पूर्व-फिल्टर से होकर गुजरती है जो धूल के बड़े कणों को इकट्ठा करता है। दूसरा, हवा एक स्क्रीन फिल्टर के माध्यम से यात्रा करती है जहाँ छोटे कणों को पकड़ा जाता है। दबाव स्विच एयर मूवर सिस्टम का एक आवश्यक घटक निरंतर परिचालन विश्वसनीयता है। प्रणाली की विफलता ऑप्टिकल उपकरणों के संदूषण का कारण बन सकती है। लगातार कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए, एक दबाव स्विच का उपयोग हवा की विफलता को इंगित करने के लिए किया जा सकता है जब प्रवाह पूर्व-निर्धारित मूल्य से नीचे गिर जाता है। अवांछित प्रवाह स्थितियों में, एक अलार्म सक्रिय हो जाएगा या सुरक्षात्मक शटर प्रभावी हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक संदर्भ भी देखें वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली फिल्टर प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियां