Variable shunt reactor
परिवर्तनीय शंट रिएक्टरों का उपयोग उच्च वोल्टेज ऊर्जा संचरण प्रणालियों में भार भिन्नताओं के दौरान वोल्टेज को स्थिर करने के लिए किया जाता है। एक पारंपरिक शंट रिएक्टर की एक निश्चित रेटिंग होती है और यह या तो हर समय बिजली की लाइन से जुड़ा रहता है या लोड के आधार पर स्विच इन और आउट किया जाता है। हाल ही में परिवर्तनीय शंट रिएक्टर (वी. एस. आर.) विकसित किए गए हैं और उन्हें बाजार में पेश किया गया है। वीएसआर की रेटिंग को चरणों में बदला जा सकता है, अधिकतम विनियमन सीमा शंट रिएक्टर के लिए उपयोग किए जाने वाले विनियमन वाइंडिंग के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने वाले ऑन-लोड टैप चेंजर की क्षमता पर निर्भर करती है, अधिकतम विनियमन सीमा पिछले कुछ वर्षों में 50 प्रतिशत से बढ़कर अब कुछ वोल्टेज स्तरों पर 80 प्रतिशत तक हो गई है। वीएसआर को तकनीकी रूप से उन्नत उत्पाद माना जाता है और मुख्य रूप से बड़े वैश्विक निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की जाती है। लाभ एक पारंपरिक स्थिर शंट रिएक्टर की तुलना में परिवर्तनशीलता कई लाभ लाती है। वीएसआर लगातार प्रतिक्रियाशील शक्ति की भरपाई कर सकता है क्योंकि भार भिन्न होता है और इस तरह वोल्टेज स्थिरता को सुरक्षित करता है। अन्य महत्वपूर्ण लाभ हैंः भविष्य (आज अज्ञात) लोड और उत्पादन पैटर्न के लिए पारंपरिक फिक्स्ड शंट रिएक्टरों के लचीलेपन को बदलने और बाहर करने के परिणामस्वरूप कम वोल्टेज कूदना अन्य संचरण उपकरणों और/या प्रणालियों के साथ बातचीत में सुधार करता है जैसे कि एसवीसी उपकरण की मोटे ट्यूनिंग जो एक सबस्टेशन के फुट प्रिंट को सीमित करती है यदि समानांतर फिक्स्ड शंट रिएक्टरों को एक वीएसआर के साथ बदला जा सकता है तो वीएसआर का उपयोग एक लचीली अतिरिक्त इकाई के रूप में किया जा सकता है और शून्य-चूक घटना के शमन की आवश्यकता होने पर पावर ग्रिड में अन्य स्थानों पर ले जाया जा सकता है, जबकि लंबी बिजली लाइनों और केबलों का सक्रियण बाहरी संदर्भ लिंक http://www05.abb.com/global/scot/scot252.nsf/veritydisplay/dadf3c1d27681cc48525775400608bb5 $फ़ाइल/1zse954001 http://www.getra.it/default.php?mcat=azi&cod=casehistory&scod=casepower&id=320 http://www.getra.it/default.php?mcat=azi&cod=casehistory&scod=casepower&id=320 http://www.swedishneutral.se/main.php?name=shunt_reactor बिजली संचरण