Ring ground
रिंग ग्राउंड एक प्रकार का विद्युत ग्राउंड है जिसका उपयोग इमारतों और उपकरणों को विद्युत उछाल के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। रिंग ग्राउंड का उपयोग आमतौर पर बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए किया जाता है। इन्हें ग्राउंड रिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि इस शब्द को ग्राउंडिंग रिंग्स पर भी लागू किया जा सकता है जो फ्लो मीटर जैसे विद्युत उपकरणों की रक्षा के लिए धातु पाइप सिस्टम में स्थापित किए जाते हैं। एक रिंग ग्राउंड का निर्माण आम तौर पर काफी बड़े तार से किया जाता है जिसे कम से कम कुछ फीट जमीन के नीचे दफनाया जाता है। रिंग ग्राउंड आमतौर पर उस पूरी इमारत को घेर लेता है जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा है। रिंग ग्राउंड का उपयोग पूरी इमारत की ग्राउंड सिस्टम के आधार के रूप में किया जाता है, और इमारत की संरचना सहित इमारत की ग्राउंड सिस्टम के सभी घटक ग्राउंड रिंग से जुड़े होते हैं। अमेरिका में, राष्ट्रीय विद्युत संहिता निर्दिष्ट करती है कि रिंग ग्राउंड का निर्माण #2 या मोटे तार से किया जाना चाहिए, कम से कम ढाई फीट भूमिगत दफन किया जाना चाहिए, और पृथ्वी के साथ अच्छा विद्युत संपर्क सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 20 फीट खुला तांबा होना चाहिए। रिंग के धातु के क्षरण को रोकने के लिए इमारत की ड्रिप लाइन से परे रिंग ग्राउंड स्थापित किए जाने चाहिए। रिंग ग्राउंड का उपयोग आमतौर पर संचार उपकरणों जैसे सेल फोन टावर, पुलिस रेडियो टावर और अन्य प्रकार के रेडियो टावर और उपकरण भवनों के आसपास किया जाता है। इनका उपयोग अक्सर कंप्यूटर डेटा केंद्रों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। हेलो ग्राउंड एक प्रकार का रिंग ग्राउंड है, जिसे बाहर और भूमिगत स्थापित करने के बजाय, किसी इमारत या संरचना के शीर्ष के पास, अंदर स्थापित किया जाता है। संरक्षित किए जा रहे क्षेत्र के अंदर सभी उपकरणों के लिए जमीनी संदर्भ प्रभामंडल से अलग है। प्रभामंडल मुख्य इमारत के मैदान से जुड़ा हुआ है, जिसमें इमारत के बाहर एक भूमिगत रिंग ग्राउंड शामिल हो सकता है, जिसमें विशेष रूप से इमारत के कोनों में ऊर्ध्वाधर कंडक्टर हो सकते हैं। विद्युत उपकरण को अक्सर पूरी तरह से संलग्न धातु अलमारियों में रखा जाता है, जो उपकरण की आगे की सुरक्षा के लिए फैराडे पिंजरों के रूप में कार्य करते हैं। प्रभामंडल संरचनात्मक धातु तत्वों जैसे कि दरवाजे के फ्रेम, निर्माण इस्पात, खिड़की के फ्रेम और वातानुकूलन द्वार से जुड़ा हो सकता है। एक विशिष्ट प्रभामंडल भूमि का निर्माण #2 इन्सुलेटेड तांबे के तार से किया जाता है और इसे छत से छह इंच नीचे स्थापित किया जाता है, और पूरी तरह से उस क्षेत्र को घेर लेता है जिसकी यह रक्षा कर रहा है। संचालन का सिद्धांत जब कोई विद्युत चालक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, तो चालक में एक विद्युत प्रवाह प्रेरित होता है। यही बात तब भी होती है जब विद्युत चालक स्थिर होता है और चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है। इसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के रूप में जाना जाता है, और यह विद्युत जनरेटर के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला अंतर्निहित सिद्धांत है। जब बिजली किसी धातु के मीनार से टकराती है या विद्युत उपकरण वाली इमारत के पास टकराती है, तो एक बड़ा, तेजी से बदलता चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत लाइनों पर धारा को प्रेरित करता है, अक्सर विद्युत सेवा को बाधित करता है, और अन्य विद्युत चालकों जैसे विद्युत उपकरण और यहां तक कि निर्माण में उपयोग की जाने वाली संरचनात्मक धातु, जैसे कि कंक्रीट को मजबूत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रीबार में भी धारा को प्रेरित करता है। ये प्रेरित धाराएँ आसानी से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हेलों ग्राउंड और रिंग ग्राउंड को संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्रों के आसपास रखा गया है ताकि चुंबकीय क्षेत्र पहले इन कंडक्टरों का सामना कर सके। चुंबकीय क्षेत्र से ऊर्जा प्रभामंडल और रिंग ग्राउंड में धाराएँ पैदा करती है, और फिर इस धारा को सुरक्षित रूप से पृथ्वी में स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि यह संरक्षित इमारत के अंदर के उपकरणों को नुकसान न पहुँचाए। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र में अधिकांश ऊर्जा इन धाराओं के निर्माण में उपयोग की जाती है, इसलिए संरक्षित इमारत के अंदर हानिकारक धाराएँ बनाने के लिए बहुत कम ऊर्जा बची है। संदर्भ विद्युत शक्ति विद्युत सुरक्षा विद्युत तारः Erder#Erderformen