Circulator pump
एक परिसंचारी पंप या परिसंचारी पंप एक विशिष्ट प्रकार का पंप है जिसका उपयोग एक बंद परिपथ में गैसों, तरल पदार्थों या घोल को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। वे आमतौर पर हाइड्रोनिक हीटिंग या कूलिंग सिस्टम में पानी का परिसंचरण करते हुए पाए जाते हैं। क्योंकि वे केवल एक बंद परिपथ के भीतर तरल का परिसंचरण करते हैं, उन्हें केवल एक पाइप प्रणाली के घर्षण को दूर करने की आवश्यकता होती है (कम स्थितिज ऊर्जा के बिंदु से उच्च स्थितिज ऊर्जा के बिंदु तक तरल पदार्थ को उठाने के विपरीत)। हाइड्रोनिक प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले परिसंचारी पंप आमतौर पर विद्युत संचालित केंद्रत्यागी पंप होते हैं। जैसा कि घरों में उपयोग किया जाता है, वे अक्सर छोटे, सीलबंद होते हैं, और हॉर्स पावर के एक अंश पर मूल्यांकन किए जाते हैं, लेकिन वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में वे कई हॉर्स पावर तक के आकार में होते हैं और विद्युत मोटर को आमतौर पर किसी प्रकार के यांत्रिक युग्मन द्वारा पंप बॉडी से अलग किया जाता है। घरेलू अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली सीलबंद इकाइयों में अक्सर मोटर रोटर, पंप इम्पेलर और समर्थन बीयरिंग संयुक्त होते हैं और जल परिपथ के भीतर सीलबंद होते हैं। यह बड़े, दो-भाग वाले पंपों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक से बचाता हैः उस बिंदु पर एक जल-तंग मुहर बनाए रखना जहां पंप ड्राइव शाफ्ट पंप बॉडी में प्रवेश करता है। छोटे से मध्यम आकार के परिसंचारी पंपों को आमतौर पर पूरी तरह से पाइप फ़्लैंग्स द्वारा समर्थित किया जाता है जो उन्हें शेष हाइड्रोनिक नलसाजी से जोड़ते हैं। बड़े पंप आमतौर पर पैड-माउंटेड होते हैं। जिन पंपों का उपयोग पूरी तरह से बंद हाइड्रोनिक प्रणालियों के लिए किया जाता है, उन्हें कच्चे लोहे के घटकों के साथ बनाया जा सकता है क्योंकि लूप में पानी या तो डी-ऑक्सीजन हो जाएगा या जंग को रोकने के लिए रसायनों के साथ उपचार किया जाएगा। लेकिन जिन पंपों में ऑक्सीजन युक्त, पीने योग्य पानी की एक स्थिर धारा बहती है, वे कांस्य जैसी अधिक महंगी सामग्री से बने होने चाहिए। घरेलू गर्म पानी के साथ उपयोग करें परिसंचारी पंपों का उपयोग अक्सर घरेलू गर्म पानी को प्रसारित करने के लिए किया जाता है ताकि एक नल मांग पर तुरंत गर्म पानी प्रदान करे, या (ऊर्जा की अधिक बचत) गर्म पानी के लिए उपयोगकर्ता के अनुरोध के कुछ समय बाद। उन क्षेत्रों में जहां जल संरक्षण के मुद्दे तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण के साथ महत्व में बढ़ रहे हैं, स्थानीय जल अधिकारी घर के मालिकों और बिल्डरों को छूट प्रदान करते हैं जो पानी बचाने के लिए एक परिसंचारी पंप स्थापित करते हैं। परिसंचरण पंप के बिना विशिष्ट एक तरफा नलसाजी में, पानी को केवल वॉटर हीटर से पाइप के माध्यम से नल तक पाइप किया जाता है। एक बार नल बंद हो जाने के बाद, पाइपों में बचा पानी ठंडा हो जाता है जिससे अगली बार नल खोले जाने पर गर्म पानी के लिए परिचित प्रतीक्षा होती है। एक परिसंचारी पंप जोड़ने और हीटर से सबसे दूर तक और वापस हीटर तक पाइप के माध्यम से गर्म पानी की एक छोटी मात्रा को लगातार प्रसारित करने से, पाइप में पानी हमेशा गर्म रहता है, और प्रतीक्षा के दौरान कोई पानी बर्बाद नहीं होता है। विनिमय पंप के संचालन में बर्बाद होने वाली ऊर्जा और लगातार गर्म पाइपों से खोने वाली गर्मी की भरपाई के लिए वॉटर हीटर पर अतिरिक्त मांग है। जबकि इनमें से अधिकांश पंप गर्म पानी के हीटर के सबसे करीब लगे होते हैं और इनमें कोई समायोज्य तापमान क्षमता नहीं होती है, लूप पर अंतिम स्थिरता पर लगे तापमान समायोज्य थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित परिसंचरण पंप का उपयोग करके ऊर्जा में महत्वपूर्ण कमी प्राप्त की जा सकती है। ऊष्मीय रूप से नियंत्रित परिसंचरण पंप मालिकों को गर्म पानी के पाइपों के भीतर बनाए रखने के लिए गर्म पानी के वांछित तापमान का चयन करने की अनुमति देते हैं क्योंकि अधिकांश घरों को अपने नल से तुरंत डिग्री पानी की आवश्यकता नहीं होती है। थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित परिसंचरण पंप उपयोगकर्ता के चुने हुए तापमान को बनाए रखने के लिए चक्र चालू और बंद करते हैं और लगातार काम करने वाले पंप की तुलना में कम ऊर्जा का उपभोग करते हैं। लूप पर सबसे दूर की स्थिरता के ठीक बाद एक थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित पंप स्थापित करके, चक्रीय पंपिंग अंतिम स्थिरता से वाटर हीटर तक पाइपिंग को गर्म करने में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय लूप पर अंतिम स्थिरता तक तैयार गर्म पानी को बनाए रखती है। सीमित उपलब्ध स्थान, सौंदर्य प्रसाधन, शोर प्रतिबंध या उपलब्ध बिजली की कमी के कारण गर्म पानी के परिसंचरण लूप पर सबसे दूर की स्थिरता पर परिसंचरण पंप स्थापित करना अक्सर संभव नहीं होता है। गर्म जल परिसंचरण प्रौद्योगिकी में हाल की प्रगति गर्म जल लूप पर अंतिम स्थिरता पर पंप स्थापित किए बिना तापमान नियंत्रित पंपिंग से लाभान्वित होने की अनुमति देती है। ये उन्नत गर्म जल परिसंचरण प्रणालियाँ लूप पर अंतिम स्थिरता पर रणनीतिक रूप से स्थापित पानी से संपर्क करने वाले तापमान जांच का उपयोग करती हैं ताकि ऊर्जा बर्बाद हीटिंग लंबे रिटर्न पाइप को कम किया जा सके। पाइपों पर लागू थर्मल इन्सुलेशन इस दूसरे नुकसान को कम करने में मदद करता है और गर्म पानी को लगातार उपलब्ध रखने के लिए पंप किए जाने वाले पानी की मात्रा को कम करता है। पारंपरिक गर्म पानी पुनर्चक्रण प्रणाली मौजूदा ठंडे पानी की लाइन का उपयोग गर्म पानी की टंकी से सबसे दूर स्थित गर्म पानी की टंकी तक वापसी लाइन के रूप में करती है। दो प्रणाली प्रकारों में से पहले में गर्म पानी के हीटर पर एक पंप लगाया जाता है, जबकि एक "सामान्य रूप से खुला" थर्मोस्टैटिक नियंत्रण वाल्व वॉटर हीटर से सबसे दूर की स्थिरता पर स्थापित किया जाता है और गर्म पानी के संपर्क में आने पर गर्म और ठंडी लाइनों के बीच क्रॉसओवर प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बंद हो जाता है। एक दूसरे प्रकार की प्रणाली में थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित पंप का उपयोग किया जाता है जो वॉटर हीटर से सबसे दूर की स्थिरता पर स्थापित हो जाता है। इन थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित पंपों में अक्सर एक अंतर्निहित "सामान्य रूप से बंद" चेक-वाल्व होता है जो ठंडे पानी की लाइन में पानी को गर्म पानी की लाइन में प्रवेश करने से रोकता है। एक समर्पित वापसी लाइन की तुलना में, वापसी के रूप में ठंडे पानी की लाइन का उपयोग करने से ठंडे पानी की पाइप (और निहित पानी) को गर्म करने का नुकसान होता है। सटीक तापमान निगरानी और सक्रिय प्रवाह नियंत्रण ठंडे पानी की रेखा के भीतर ठंडे पानी के नुकसान को कम कर सकता है। उद्योग के भीतर तकनीकी प्रगति केवल गर्म पानी का उपयोग करने की संभावना होने पर संचालन करके ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए दिन के विशिष्ट घंटों के दौरान संचालन को सीमित करने के लिए टाइमर को शामिल करने की अनुमति देती है। प्रौद्योगिकी में अतिरिक्त प्रगति में ऐसे पंप शामिल हैं जो गर्म पानी के तापमान को बनाए रखने के लिए चालू और बंद होते हैं बनाम एक निरंतर संचालित पंप जो अधिक विद्युत ऊर्जा की खपत करता है। ओपन-लूप गर्म जल परिसंचरण प्रणालियों में गर्म पानी की लाइन साइफोनिंग की घटनाओं को रोकने से कम ऊर्जा अपव्यय और असुविधा संभव है जो पानी को वॉटर हीटर में वापस लाने के लिए ठंडे पानी की लाइन का उपयोग करते हैं। हॉट वाटर लाइन साइफोनिंग तब होती है जब गर्म पानी की लाइन साइफन के भीतर से पानी या गर्म और ठंडे पानी की लाइनों के बीच पानी के दबाव में अंतर के कारण ठंडे पानी की लाइन में मजबूर किया जाता है। "सामान्य रूप से बंद" सोलनॉइड वाल्व का उपयोग करने से ठंडे पानी के उपयोग के दौरान गर्म पानी की लाइनों से गैर-गर्म पानी की निकासी को रोककर ऊर्जा की खपत में काफी कमी आती है। ठंडे पानी का उपयोग करने से ठंडे पानी की लाइनों में पानी का दबाव तुरंत कम हो जाता है, गर्म पानी की लाइनों में पानी का उच्च दबाव "सामान्य रूप से खुले" थर्मोस्टैटिक क्रॉसओवर वाल्व और बैकफ्लो चेक वाल्व (जो केवल ठंडे पानी को गर्म पानी की लाइन में बहने से रोकते हैं) के माध्यम से पानी को मजबूर करता है, जिससे वॉटर हीटर पर ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। परिसंचारी पंप के संभावित दुष्प्रभाव पाइपिंग प्रणाली में बढ़ी हुई गर्मी पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो बदले में प्रणाली के दबाव को बढ़ाता है। पाइपिंग जो पानी की स्थिति (यानी, तांबा और नरम पानी) के प्रति संवेदनशील है, निरंतर प्रवाह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। हालांकि पानी संरक्षित है, पाइप के माध्यम से परजीवी गर्मी का नुकसान इसके माध्यम से गुजरने वाली गर्मी के परिणामस्वरूप अधिक होगा। कार्य के मात्रात्मक उपाय पंप संचालन के दौरान, रोटर के केंद्र में तरल प्रवाह की एक बूंद होती है, जिससे सक्शन पोर्ट के माध्यम से तरल का प्रवाह होता है। अत्यधिक दबाव में कमी की स्थिति में, रोटर के कुछ हिस्सों में, दबाव पंप किए गए तरल के तापमान के अनुरूप संतृप्ति दबाव से कम हो सकता है, जिससे तथाकथित कैविटेशन होता है, अर्थात। तरल वाष्पीकरण। इसे रोकने के लिए, चूषण बंदरगाह (पंप के प्रवेश द्वार पर) में दबाव शुद्ध सकारात्मक चूषण शीर्ष (एन. पी. एस. एच.) द्वारा तरल तापमान के अनुरूप संतृप्ति दबाव से अधिक होना चाहिए। परिसंचारी पंपों के लिए निम्नलिखित मानकों की विशेषता हैः क्षमता क्यू, पंप दबाव  विचारणा (डिलीवरी हेड), पंप इकाई दक्षता η के साथ ऊर्जा खपत पी, इम्पेलर घूर्णन गति एन, एनपीएसएच और ध्वनि स्तर एल। व्यवहार में, मूल्यों के बीच चित्रमय संबंध क्यू,  मुंद ( मुंद), पी और η का उपयोग किया जाता है। इन्हें पंप वक्र कहा जाता है। वे अध्ययनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिनकी कार्यप्रणाली मानकीकृत है। इन वक्रों को तब निर्दिष्ट किया जाता है जब पानी को 1000 किग्रा/मी3 के घनत्व और 1 मिमी2/से की गतिज चिपचिपाहट के साथ पंप किया जाता है। जब परिसंचारी पंप का उपयोग विभिन्न घनत्व और चिपचिपाहट के तरल पदार्थों के लिए किया जाता है, तो पंप वक्रों की पुनः गणना की जानी चाहिए। ये वक्र सूची में और संचालन और रखरखाव नियमावली में प्रदान किए जाते हैं, हालांकि उनका आघात पंप निर्माता वारंटी का विषय है। परिसंचारी के लिए ई. यू. विनियमन 1 जनवरी 2013 से, परिसंचारी को यूरोपीय विनियमन 641/2009 का पालन करना होगा। यह विनियमन यूरोपीय संघ की पारिस्थितिक नीति का हिस्सा है। जोन वाल्व संदर्भ ग्रंथ सूची पंप भी देखें।