Sump pump
सम्प पंप एक ऐसा पंप है जिसका उपयोग पानी इकट्ठा करने वाले सम्प बेसिन में जमा हुए पानी को हटाने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर घरों और अन्य इमारतों के तहखाने में पाया जाता है, या अन्य स्थानों पर जहां पानी को हटाया जाना चाहिए, जैसे कि निर्माण स्थल। पानी बेसिन में प्रवाहित होने वाले तहखाने जलरोधक प्रणाली की परिधि नालियों के माध्यम से या बारिश या प्राकृतिक भूजल रिसाव के कारण प्रवेश कर सकता है यदि तहखाने जल स्तर से नीचे है। अधिक आम तौर पर, एक "सम्प" कोई भी स्थानीय अवसाद है जहाँ पानी जमा हो सकता है। उदाहरण के लिए, कई औद्योगिक शीतलन टावरों में एक अंतर्निर्मित कुंड होता है जहां पानी के एक पूल का उपयोग टावर में पानी के छिड़काव नलिका की आपूर्ति के लिए किया जाता है। सम्प पंपों का उपयोग औद्योगिक संयंत्रों, निर्माण स्थलों, खानों, बिजली संयंत्रों, सैन्य प्रतिष्ठानों, परिवहन सुविधाओं या कहीं भी किया जाता है जहां पानी जमा हो सकता है। विवरण सम्प पंपों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ तहखाने में बाढ़ आ सकती है, और नमी को हल करने के लिए जहाँ जल स्तर एक संरचना की नींव के पास या ऊपर है। सम्प पंप एक स्थान से पानी को किसी भी स्थान पर भेजते हैं जहां अब कोई समस्या नहीं है, जैसे कि एक नगरपालिका तूफान नाली, एक सूखा कुआँ, या बस इमारत से नीचे की ओर एक खुली हवा वाली जगह (जिसे कभी-कभी "दिन के उजाले में पंप करना" कहा जाता है)। पंप पुराने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता सीवर में निर्वहन कर सकते हैं। एक बार स्वीकार्य माने जाने के बाद, यह प्रथा अब नलसाजी संहिता या नगरपालिका उपनियमों का उल्लंघन कर सकती है, क्योंकि यह नगरपालिका सीवेज उपचार प्रणाली को अभिभूत कर सकती है। नगरपालिकाएँ भवन मालिकों से आग्रह करती हैं कि वे सैनिटरी सीवरों से सम्प पंप के निर्वहन को काट दें और उनका रास्ता बदल दें। अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कई घर के मालिकों को अपने सम्प पंप विन्यास विरासत में मिले हैं और उन्हें यह एहसास नहीं है कि उनका पंप सेनेटरी सीवर में बह जाता है। सतह की मिट्टी में जल स्तर से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में भी सम्प पंप प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। एक आर्टेशियन जलभृत या आवधिक उच्च जल स्तर की स्थिति जल संतृप्ति के कारण जमीन को अस्थिर कर सकती है। जब तक पंप काम करता है, तब तक सतह की मिट्टी स्थिर रहेगी। ये सम्प आम तौर पर दस फीट या उससे अधिक गहराई में होते हैं; नालीदार धातु के पाइप के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं जिसमें छिद्र या नाली के छेद होते हैं। इनमें दृश्य और श्रव्य अलार्म के साथ इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली शामिल हो सकती है और आमतौर पर मलबे और जानवरों को गिरने से रोकने के लिए इन्हें ढक दिया जाता है। पावर सम्प पंपों को बिजली के पात्र में लगाया जा सकता है। इस मामले में, एक समर्पित परिपथ का उपयोग करना सुरक्षित है, जो एक फूले हुए फ्यूज या ट्रिप्ड सर्किट ब्रेकर से बिजली खोने की संभावना कम है। इसके अलावा, समर्पित परिपथ को जी. एफ. सी. आई. सुरक्षा की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि यह बिजली के शोर के कारण, विशेष रूप से गरज के साथ बारिश के दौरान गलत तरीके से ट्रिपिंग के प्रति कम संवेदनशील है। समर्पित परिपथ पात्र को विशेष रूप से पंप को अनप्लग करने के खिलाफ चेतावनी देने के लिए लेबल किया जा सकता है, या प्लग को अनप्लग करने को हतोत्साहित करने के लिए एक विशेष रिटेनिंग ब्रैकेट का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। इसके बजाय, पंप को विद्युत शक्ति के लिए हार्डवायर्ड किया जा सकता है, ताकि इसे अनप्लग नहीं किया जा सके। चूँकि एक सम्प बेसिन ओवरफ्लो हो सकता है यदि पंप नहीं किया जाता है, तो उन मामलों के लिए एक बैकअप सिस्टम महत्वपूर्ण है जब मुख्य बिजली लंबे समय तक बंद रहती है, जैसे कि एक गंभीर तूफान के दौरान। कुछ सम्प पंपों को बैटरी बैकअप प्रणाली से स्वचालित रूप से संचालित किया जा सकता है, या एक अलग बैटरी-संचालित प्रणाली स्थापित की जा सकती है, आमतौर पर इसके फ्लोट स्विच को प्राथमिक पंप के फ्लोट स्विच की तुलना में थोड़ा अधिक सेट किया जाता है। एक अलग जनरेटर का उपयोग करना एक और विकल्प है। इन्हें अक्सर एक मैनुअल सेटअप की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक रूप से, नगरपालिका ने पानी की आपूर्ति के लिए कुछ पंपों पर दबाव डाला, जो पानी के टरबाइन का उपयोग करके या वेंटुरी प्रभाव का उपयोग करके काम कर सकते हैं। यह डिजाइन बिजली की आवश्यकता को समाप्त करता है लेकिन पीने योग्य पानी की खपत करता है, संभावित रूप से इसे विद्युत पंपों की तुलना में संचालित करना अधिक महंगा बनाता है और एक अतिरिक्त जल निपटान समस्या पैदा करता है। इस डिजाइन का उपयोग प्राथमिक पंपों के बजाय बैकअप पंपों के लिए अधिक किया जाता है। वैकल्पिक बिजली स्रोतों के साथ जाँच करने के लिए मुख्य बात यह है कि क्या वे पर्याप्त बिजली प्रदान करते हैं। सम्प पंपों को कम से कम 230 वोल्ट की आवश्यकता होती है, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटे मॉडल कभी-कभी 120 वोल्ट पर चल सकते हैं। इसी तरह, सम्प पंपों की वाट और ए. एम. पी. की आवश्यकताएँ भिन्न हो सकती हैं। उपभोक्ता मॉडल 700 चलने वाले वाट से लेकर 2300 वाट और अधिक तक भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सम्प पंपों को चलाने के लिए आम तौर पर बिजली के अतिरिक्त विस्फोट की आवश्यकता होती है जिसे अतिरिक्त स्टार्टिंग वाट के रूप में जाना जाता है। यह चलने वाले वाट और एएमपी की जरूरतों से डेढ़ गुना और अधिक हो सकता है। औद्योगिक सम्प पंपों को अन्य तरीकों से संचालित किया जा सकता है, जैसे कि भाप या संपीड़ित हवा, विशेष रूप से बैकअप पंपों के लिए या उन स्थानों पर जहां रखरखाव के लिए पहुंच मुश्किल है। भौतिक विन्यास आम तौर पर दो प्रकार के सम्प पंप पैकेज होते हैंः पेडेस्टल और सबमर्सिबल। पेडेस्टल पंप के मामले में, मोटर को सम्प के ऊपर अच्छी तरह से लगाया जाता है, जहां इसकी सेवा अधिक आसानी से की जाती है और इसके सूखे रहने की उम्मीद की जा सकती है। इस प्रकार की स्थापना अधिक विशिष्ट है, और अधिक भौतिक स्थान ले सकती है। पंप इम्पेलर एक लंबे, ऊर्ध्वाधर विस्तार शाफ्ट द्वारा संचालित होता है और इम्पेलर पंप के आधार में एक स्क्रॉल हाउसिंग में होता है। दूसरी ओर, पनडुब्बी पंप पूरी तरह से टैंक के अंदर लगाया जाता है, और विद्युत शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए विशेष रूप से सील किया जाता है। इस बात पर बहस है कि किस प्रकार का सम्प पंप बेहतर है। पैडेस्टल सम्प पंप आमतौर पर लंबे समय तक (25 से 30 साल) चलते हैं यदि उन्हें ठीक से स्थापित किया जाता है और मलबे से मुक्त रखा जाता है। वे कम महंगे हैं और सेवा या प्रतिस्थापन के लिए आसान हैं। पनडुब्बी पंप केवल 5 से 15 वर्षों तक चलेंगे, और यदि उनके जलरोधक बाड़े से रिसाव होता है तो वे विफल हो जाएंगे। वे खरीदने के लिए अधिक महंगे हैं लेकिन बिना रुकावट के कुछ मलबा ले सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक सम्प पंप घटक मानकीकृत हैं। इनमें शामिल हैंः एक प्लास्टिक, धातु या कंक्रीट का पात्र जो लगभग 2 फीट (0.6 मीटर) चौड़ा और 2 से 3 फीट (0.6 से 1 मीटर) गहरा, 15 से 25 यू. एस. गैलन (60 से 100 लीटर) क्षमता वाला एक सम्प बेसिन बनाता है; एक सम्प पंप, या तो 1/3 या 1/2 हॉर्स पावर (200 या 400 डब्ल्यू), या तो बैटरी या मुख्य संचालित (या दोनों)। पंप चयन एक सम्प पंप के चयन पर विचार किया जा सकता हैः स्वचालित बनाम मैनुअल संचालन-पंप को एक स्तर स्विच द्वारा स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। पावर-सम्प पंप की प्रेरक शक्ति 1/4 हॉर्स पावर से लेकर कई हॉर्स पावर तक अलग-अलग होगी। हेड प्रेशर-एक सम्प पंप का हाइड्रोलिक हेड प्रेशर अधिकतम ऊंचाई का वर्णन करता है जिस पर पंप पानी ले जाएगा। उदाहरण के लिए, 15 फीट (4.6 मीटर) अधिकतम सिर वाला एक सम्प पंप (जिसे शटऑफ़ हेड भी कहा जाता है) पानी को 15 फीट (4.6 मीटर) ऊपर उठाएगा, इससे पहले कि यह पूरी तरह से प्रवाह खो दे। पावर कॉर्ड की लंबाई-मुख्य सर्विस पैनल से लंबी दूरी पर एक अधिक शक्तिशाली विद्युत मोटर को चलाने के लिए उचित पंप प्रदर्शन के लिए मोटर पर पर्याप्त वोल्टेज सुनिश्चित करने के लिए भारी गेज वायरिंग की आवश्यकता होगी। चरण और वोल्टेज-एसी मुख्य से संचालित सम्प पंप एकल-चरण या तीन-चरण प्रेरण मोटरों के साथ उपलब्ध हैं, जिन्हें 110-120,220-240, या 460 वोल्ट के लिए मूल्यांकन किया गया है। तीन-चरणीय बिजली आम तौर पर आवासीय स्थानों में उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन औद्योगिक स्थानों में आम है। जल स्तर संवेदी स्विच प्रकार-दबाव स्विच पूरी तरह से बंद होते हैं, आमतौर पर पंप बॉडी के अंदर, जिससे वे सम्प बेसिन में बाधाओं या तैरते मलबे से प्रतिरक्षित हो जाते हैं। फ्लोट स्विच, विशेष रूप से लचीली विद्युत केबल की एक छोटी लंबाई के अंत से जुड़े प्रकार, उलझ सकते हैं या बाधित हो सकते हैं, विशेष रूप से यदि पंप शुरू होने और रुकने पर टोक़ प्रभाव के कारण बेसिन में गति के लिए प्रवण है। प्रेशर स्विच आम तौर पर फैक्ट्री सेट होते हैं और समायोज्य नहीं होते हैं, जबकि फ्लोट स्विच को सम्प बेसिन में उच्च और निम्न जल स्तर निर्धारित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। एक अन्य विकल्प फील्ड-इफेक्ट तकनीक का उपयोग करने वाला सॉलिड स्टेट स्विच है, जो आंतरिक स्विच और पिगीबैक प्लग के उपयोग के माध्यम से पंप को चालू और बंद कर सकता है। महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए बैकअप प्रणाली और अलार्म। यदि पहला पंप विफल हो जाता है तो एक द्वितीयक, आमतौर पर बैटरी से चलने वाला सम्प पंप काम कर सकता है। यदि सामान्य आपूर्ति बाधित होती है तो बिजली प्रदान करने के लिए एक बैटरी-संचालित द्वितीयक पंप में एक अलग बैटरी और चार्जर प्रणाली होगी। वैकल्पिक सम्प पंप प्रणालियों को नगरपालिका के जल दबाव द्वारा संचालित किया जा सकता है। जल-चालित इजेक्टर पंपों में एक अलग पंप, फ्लोट और चेक वाल्व होता है। एक बैक-अप पंप को नियंत्रित करने वाले फ्लोट को सामान्य उच्च जल चिह्न के ऊपर समप गड्ढे में लगाया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में, मुख्य विद्युत संचालित सम्प पंप सभी पंपिंग कर्तव्यों को संभालेगा। जब किसी भी कारण से पानी सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, तो टैंक में बैक-अप फ्लोट को उठाया जाता है और टैंक-अप पंप को सक्रिय किया जाता है। उच्च दबाव वाले पानी की आपूर्ति के लिए एक इजेक्टर पंप को बगीचे की नली से भी जोड़ा जा सकता है, पानी को दूर ले जाने के लिए एक और नली के साथ। हालांकि इस तरह के इजेक्टर पंप पानी को बर्बाद करते हैं और अपेक्षाकृत अक्षम होते हैं, लेकिन उनके पास कोई चलने वाले भाग नहीं होने का लाभ होता है और वे अत्यधिक विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। यदि बैकअप सम्प प्रणाली का शायद ही कभी उपयोग किया जाता है, तो एक घटक विफलता पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर प्रणाली विफल हो सकती है। कुछ बैटरी नियंत्रण इकाइयाँ समय-समय पर प्रणाली का परीक्षण करती हैं और विफल विद्युत घटकों पर चेतावनी देती हैं। यदि जल स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो अलार्म बजाने के लिए एक साधारण, बैटरी-संचालित जल अलार्म को कूप के शीर्ष के नीचे थोड़ी दूरी पर लटका दिया जा सकता है। अलार्म केवल स्थानीय रूप से बज सकता है, या वैकल्पिक रूप से टेलीफोन या सेलफोन डेटा लिंक के माध्यम से दूरस्थ अधिसूचना को ट्रिगर कर सकता है। सामान्य गलतियाँ सम्प पंप का उपयोग करते समय कुछ सामान्य गलतियाँ हैंः सम्प पंप को बाधाओं और मलबे से दूर न रखना ढीली बजरी, छोटी चट्टानों या गाद को सम्प पंप में जाने देना एक पेशेवर मरम्मत के बाद सम्प पंप की जाँच करना भूल जाना एक अवरुद्ध जल निकासी लाइन को नजरअंदाज करना नियमित रूप से सम्प पंप का परीक्षण करने में विफलता, जिसमें बेसिन की सफाई, तार की जाँच करना और फ्लोट स्विच का परीक्षण करना शामिल है, निर्वहन पाइपों पर ध्यान नहीं देना, जो क्षतिग्रस्त या बाधित हो सकते हैं, जैसे कि सम्प पंप मोटर के साथ ओवरलुकिंग समस्याएं, जैसे कि बंद पाइप या बंद वाल्व। रखरखाव सम्प बेसिन और सम्प पंपों का रखरखाव किया जाना चाहिए। विशिष्ट अनुशंसाएँ हर साल उपकरणों की जाँच और परीक्षण करने का सुझाव देती हैं। उच्च जल स्तर, जल निकासी या मौसम की स्थिति के कारण अक्सर चलने वाले पंपों की अधिक बार जांच की जानी चाहिए। सम्प पंप, यांत्रिक उपकरण होने के नाते, अंततः विफल हो जाएंगे, जिससे बाढ़ वाले तहखाने और महंगी मरम्मत हो सकती है। प्रणाली में कमी (कई/माध्यमिक पंप) प्राथमिक प्रणाली पर रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता होने पर समस्याओं से बचने में मदद कर सकती है। सम्प पंप की जांच करते समय और उसे साफ करते समय, दक्षता बढ़ाने और पंप के जीवन को बढ़ाने के लिए गंदगी, बजरी, रेत और अन्य ढीले मलबे को हटा दिया जाना चाहिए। ये बाधाएं पंप की पानी निकालने की क्षमता को कम कर सकती हैं, और पंप को ओवरफ्लो करने की अनुमति दे सकती हैं। चेक वाल्व मलबे से जाम भी हो सकता है। डिस्चार्ज लाइन के खुलने की आवधिक जांच, जब लागू हो, यह सुनिश्चित करती है कि लाइन में कोई बाधा या प्रतिबंध नहीं हैं। एक आंशिक रूप से बाधित निर्वहन रेखा एक सम्प पंप को अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर कर सकती है और इसके अधिक गर्म होने और विफल होने की संभावना को बढ़ा सकती है। फ्लोट स्विच का उपयोग स्वचालित रूप से सम्प पंप को चालू करने के लिए किया जाता है जब पानी एक पूर्व निर्धारित स्तर तक बढ़ जाता है। फ्लोट स्विचों को सम्प के भीतर किसी भी बाधा से दूर रखा जाना चाहिए। एक फ्लोट गार्ड का उपयोग फ्लोट स्विच को गलती से पंप हाउसिंग पर आराम करने और चालू रहने से रोकने के लिए किया जा सकता है। यदि एक सम्प पंप लंबे समय तक काम करता रहता है (विशेष रूप से पनडुब्बियों के लिए ठंडा पानी के अभाव में) तो यह अधिक गर्म हो सकता है या जल सकता है। चूँकि यांत्रिक फ्लोट स्विच खराब हो सकते हैं, इसलिए उन्हें समय-समय पर मैन्युअल रूप से सक्रिय करके परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्वतंत्र रूप से घूमना जारी रखते हैं और स्विच संपर्क ठीक से खुल और बंद हो रहे हैं। यदि खड़े पानी में छोड़ दिया जाता है, तो पैडस्टल पंपों को समय-समय पर हाथ से चलाया जाना चाहिए, भले ही कुंड में पानी फ्लोट स्विच को चलाने के लिए पर्याप्त न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पंप एक कुंड में सभी पानी को हटाने में असमर्थ होते हैं, और पंप इम्पेलर शाफ्ट के लिए निचला असर या झाड़ू जलमग्न रहता है, जिससे यह जंग के लिए प्रवण हो जाता है और अंततः असर में ड्राइव शाफ्ट को जम जाता है। वैकल्पिक रूप से, एक पेडेस्टल पंप जिसे लंबे समय तक निष्क्रिय रहने की उम्मीद है, उसे कूप से हटा दिया जाना चाहिए और पानी से बाहर रखा जाना चाहिए, या शेष पानी के कुएं के स्तर को निचले शाफ्ट असर से नीचे लाने के लिए कूप को बाहर निकाला जाना चाहिए। अंत में, यदि एक स्वतंत्र जल डिटेक्टर और अलार्म प्रणाली स्थापित है, तो इसका नियमित रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। यह भी देखें कि बिलगे पंप चॉपर पंप सीवेज पंप संदर्भ आगे पढ़ने के लिए एन कैमरून सीगल, "द सम्प पंप की गलती, या आपका?" ", वाशिंगटन पोस्ट, अगस्त 9,2008" सम्प पंप पानी को बाहर रखने में मदद करता है ", नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन सर्विस, जून 14,2005 थॉमस शेरर," सम्प पंप प्रश्न ", नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन सर्विस" साइजिंग अप ए सम्प पंप "(पीडीएफ), यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस एक्सटेंशन होम अप्लायंसेज प्लंबिंग पंप स्टॉर्मवाटर मैनेजमेंट