Gas meter
गैस मीटर एक विशेष प्रवाह मीटर है, जिसका उपयोग प्राकृतिक गैस और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जैसी ईंधन गैसों की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। गैस मीटर का उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों में किया जाता है जो गैस उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन गैस का उपभोग करते हैं। तरल पदार्थों की तुलना में गैसों को मापना अधिक कठिन होता है, क्योंकि मापी गई मात्राएँ तापमान और दबाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। गैस मीटर एक परिभाषित आयतन को मापते हैं, चाहे मीटर के माध्यम से बहने वाली गैस की दबाव वाली मात्रा या गुणवत्ता कुछ भी हो। एक मीटर से गुजरने वाली गैस की वास्तविक मात्रा और मूल्य को मापने के लिए तापमान, दबाव और ताप मूल्य क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। गैस मीटर के कई अलग-अलग डिज़ाइन आम उपयोग में हैं, जो मापी जाने वाली गैस की आयतन प्रवाह दर, अनुमानित प्रवाह की सीमा, मापी जा रही गैस के प्रकार और अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। 1970 के दशक से पहले बनाई गई इमारतों में ठंडी जलवायु में मौजूद गैस मीटर आमतौर पर घर के अंदर, आमतौर पर तहखाने या गैरेज में स्थित होते थे। तब से, विशाल बहुमत को अब बाहर रखा गया है, हालांकि कुछ अपवाद हैं, विशेष रूप से पुराने शहरों में। गैस मीटर के प्रकार डायाफ्राम/धौंकनी मीटर ये सबसे आम प्रकार के गैस मीटर हैं, जो लगभग सभी आवासीय और छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में देखे जाते हैं। मीटर के भीतर चल डायाफ्राम द्वारा बनाए गए दो या दो से अधिक कक्ष होते हैं। आंतरिक वाल्व द्वारा निर्देशित गैस प्रवाह के साथ, कक्ष बारी-बारी से गैस को भरते और बाहर निकालते हैं, जिससे मीटर के माध्यम से लगभग निरंतर प्रवाह उत्पन्न होता है। जैसे-जैसे डायाफ्राम का विस्तार और संकुचन होता है, क्रैंक से जुड़े लीवर डायाफ्राम की रैखिक गति को क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन गति में बदल देते हैं जो प्राथमिक प्रवाह तत्व के रूप में कार्य करता है। यह शाफ्ट एक ओडोमीटर जैसे काउंटर तंत्र को चला सकता है या यह एक प्रवाह कंप्यूटर के लिए विद्युत स्पंद का उत्पादन कर सकता है। डायाफ्राम गैस मीटर सकारात्मक विस्थापन मीटर होते हैं। रोटरी मीटर अत्यधिक मशीनी सटीक उपकरण हैं जो डायाफ्राम मीटर की तुलना में उच्च मात्रा और दबाव को संभालने में सक्षम हैं। मीटर के भीतर, दो आकृति "8" आकार के लोब, रोटर (जिन्हें इम्पेलर्स या पिस्टन के रूप में भी जाना जाता है), सटीक संरेखण में घूमते हैं। प्रत्येक मोड़ के साथ, वे मीटर के माध्यम से गैस की एक विशिष्ट मात्रा को स्थानांतरित करते हैं। संचालन सिद्धांत एक रूट ब्लोअर के समान है। क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन गति एक प्राथमिक प्रवाह तत्व के रूप में कार्य करती है और एक प्रवाह कंप्यूटर के लिए विद्युत स्पंद उत्पन्न कर सकती है या एक ओडोमीटर जैसे काउंटर को चला सकती है। टरबाइन मीटर टरबाइन गैस मीटर मीटर के माध्यम से चलने वाली गैस की गति का निर्धारण करके गैस की मात्रा का अनुमान लगाते हैं। चूँकि गैस की मात्रा का अनुमान प्रवाह से लगाया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रवाह की स्थिति अच्छी हो। एक छोटा आंतरिक टरबाइन गैस की गति को मापता है, जिसे यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में यांत्रिक रूप से प्रेषित किया जाता है। ये मीटर गैस के प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं, लेकिन कम प्रवाह दर को मापने में सीमित हैं। छिद्र मीटर एक छिद्र गैस मीटर में पाइप की एक सीधी लंबाई होती है जिसके अंदर एक सटीक रूप से ज्ञात छिद्र प्लेट एक दबाव ड्रॉप बनाती है, जिससे प्रवाह प्रभावित होता है। छिद्र मीटर एक प्रकार का अंतर मीटर है, जो सभी जानबूझकर डिज़ाइन किए गए और स्थापित प्रवाह विक्षोभ में दबाव अंतर को मापकर गैस प्रवाह की दर का अनुमान लगाते हैं। तरल पदार्थ को सटीक रूप से मापने के लिए मीटर के लिए अंतर दबाव के अलावा गैस स्थिर दबाव, घनत्व, चिपचिपाहट और तापमान को मापा या जाना जाना चाहिए। छिद्र मीटर अक्सर प्रवाह दर की एक बड़ी श्रृंखला को संभाल नहीं पाते हैं। हालाँकि उन्हें औद्योगिक अनुप्रयोगों में स्वीकार किया जाता है और समझा जाता है क्योंकि वे क्षेत्र-सेवा के लिए आसान हैं और उनके पास कोई चलने वाले भाग नहीं हैं। अल्ट्रासोनिक प्रवाह मीटर उन मीटरों की तुलना में अधिक जटिल होते हैं जो विशुद्ध रूप से यांत्रिक होते हैं, क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण संकेत प्रसंस्करण और गणना क्षमताओं की आवश्यकता होती है। अल्ट्रासोनिक मीटर पाइप के भीतर गैसीय माध्यम में ध्वनि की गति को मापकर गैस की गति को मापते हैं। अमेरिकन गैस एसोसिएशन इन मीटरों के उचित उपयोग और स्थापना को शामिल करता है, और यह एक मानकीकृत ध्वनि की गति की गणना को निर्दिष्ट करता है जो एक ज्ञात दबाव, तापमान और संरचना के साथ गैस में ध्वनि की गति की भविष्यवाणी करता है। सबसे विस्तृत प्रकार के अल्ट्रासोनिक प्रवाह पाइप में कई रास्तों पर ध्वनि की औसत गति को मापते हैं। प्रत्येक पथ की लंबाई कारखाने में सटीक रूप से मापी जाती है। प्रत्येक पथ में एक छोर पर एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर और दूसरे छोर पर एक संवेदक होता है। मीटर ट्रांसड्यूसर के साथ एक 'पिंग' बनाता है और सेंसर को सोनिक पल्स प्राप्त करने से पहले बीत चुके समय को मापता है। इनमें से कुछ रास्ते ऊपर की ओर इशारा करते हैं ताकि ध्वनि स्पंदों की उड़ान के समय के योग को उड़ान की लंबाई के योग से विभाजित किया जा सके ताकि ऊपर की दिशा में ध्वनि की औसत गति प्रदान की जा सके। यह गति गैस में ध्वनि की गति से उस वेग से भिन्न होती है जिस पर गैस पाइप में चल रही होती है। अन्य रास्ते समान या समान हो सकते हैं, सिवाय इसके कि ध्वनि की स्पंदियाँ नीचे की ओर यात्रा करती हैं। मीटर तब गैस प्रवाह के वेग की गणना करने के लिए ऊपर की ओर और नीचे की ओर की गति के बीच के अंतर की तुलना करता है। अल्ट्रासोनिक मीटर उच्च लागत वाले होते हैं और मापी गई गैस में कोई तरल पदार्थ मौजूद नहीं होने के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनका उपयोग मुख्य रूप से उच्च प्रवाह, उच्च दबाव वाले अनुप्रयोगों जैसे कि उपयोगिता पाइपलाइन मीटर स्टेशनों में किया जाता है, जहां गैस हमेशा सूखी और दुबली होती है, और जहां बड़ी मात्रा में पैसे के कारण छोटी आनुपातिक अशुद्धियाँ असहनीय होती हैं। एक अल्ट्रासोनिक मीटर का टर्नडाउन अनुपात शायद किसी भी प्राकृतिक गैस मीटर प्रकार का सबसे बड़ा है, और एक उच्च गुणवत्ता वाले अल्ट्रासोनिक मीटर की सटीकता और सीमा क्षमता वास्तव में टरबाइन मीटर की तुलना में अधिक है जिसके खिलाफ वे साबित होते हैं। अल्ट्रासोनिक मीटर की सस्ती किस्में क्लैम्प-ऑन फ्लो मीटर के रूप में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग बिना किसी घुसपैठ संशोधन के पाइप के किसी भी व्यास में प्रवाह को मापने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के उपकरण दो प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैंः (1) उड़ान का समय या पारगमन समय; और (2) परस्पर सहसंबंध। दोनों तकनीकों में ट्रांसड्यूसर शामिल होते हैं जिन्हें बस पाइप पर जकड़ दिया जाता है और पाइप के आकार और अनुसूची के साथ प्रोग्राम किया जाता है और प्रवाह की गणना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस तरह के मीटर का उपयोग प्राकृतिक गैस, नाइट्रोजन, संपीड़ित हवा और भाप सहित लगभग किसी भी सूखी गैस को मापने के लिए किया जा सकता है। क्लैम्प-ऑन मीटर तरल प्रवाह को मापने के लिए भी उपलब्ध हैं। कोरिओलिस मीटर एक कोरिओलिस मीटर आमतौर पर अनुदैर्ध्य या अक्षीय रूप से विस्थापित खंड (ओं) के साथ एक या अधिक पाइप होते हैं जो अनुनाद आवृत्ति पर कंपन करने के लिए उत्तेजित होते हैं। कोरिओलिस मीटर का उपयोग तरल पदार्थ और गैसों के साथ किया जाता है। जब विस्थापित खंड के भीतर तरल पदार्थ आराम में होता है, तो विस्थापित खंड के ऊपर और नीचे दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ चरण में कंपन करेंगे। इस कंपन की आवृत्ति पाइप के समग्र घनत्व (इसकी सामग्री सहित) द्वारा निर्धारित की जाती है। यह मीटर को वास्तविक समय में गैस के बहने वाले घनत्व को मापने की अनुमति देता है। एक बार जब तरल पदार्थ बहने लगता है, तो कोरिओलिस बल खेल में आता है। यह प्रभाव अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्गों के कंपन में चरण अंतर और पाइप द्वारा निहित तरल पदार्थ की द्रव्यमान प्रवाह दर के बीच एक संबंध का तात्पर्य है। पुनः, एक कोरिओलिस मीटर के लिए आंतरिक अनुमान, एनालॉग नियंत्रण और गणना की मात्रा के कारण, मीटर केवल अपने भौतिक घटकों के साथ पूर्ण नहीं है। मीटर के कार्य करने के लिए सक्रियण, संवेदन, इलेक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटेशनल तत्व मौजूद होने चाहिए। कोरिओलिस मीटर प्रवाह दरों की एक विस्तृत श्रृंखला को संभाल सकते हैं और द्रव्यमान प्रवाह का उत्पादन करने की अनूठी क्षमता रखते हैं-यह द्रव्यमान प्रवाह माप के लिए वर्तमान में उपलब्ध प्रवाह माप की उच्चतम सटीकता देता है। चूंकि वे प्रवाह घनत्व को मापते हैं, इसलिए कोरिओलिस मीटर प्रवाह स्थितियों में गैस प्रवाह दर का भी अनुमान लगा सकते हैं। अमेरिकन गैस एसोसिएशन की रिपोर्ट नं. 11 कोरियोलिस मीटर से प्राकृतिक गैस को मापते समय अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। ताप मान एक गैस मीटर द्वारा प्रदान की गई गैस प्रवाह की मात्रा बस वही है, आयतन की रीडिंग। गैस की मात्रा गैस की गुणवत्ता या जलने पर उपलब्ध गर्मी की मात्रा को ध्यान में नहीं रखती है। उपयोगिता ग्राहकों को गैस में उपलब्ध गर्मी के अनुसार बिल दिया जाता है। प्रत्येक बिलिंग चक्र में गैस की गुणवत्ता को मापा और समायोजित किया जाता है। इसे कैलोरी मान, ताप मान या ताप मान के रूप में कई नामों से जाना जाता है। प्राकृतिक गैस का कैलोरी मान एक प्रक्रिया गैस क्रोमैटोग्राफ का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है, जो गैस के प्रत्येक घटक की मात्रा को मापता है, अर्थात्ः मीथेन इथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड जल वाष्प इसके अतिरिक्त, आयतन से तापीय ऊर्जा में बदलने के लिए, गैस के दबाव और तापमान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दबाव आम तौर पर कोई समस्या नहीं है; मीटर को बस एक दबाव नियामक के तुरंत नीचे की ओर स्थापित किया जाता है और उस दबाव पर सटीक रूप से पढ़ने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। दबाव क्षतिपूर्ति तब उपयोगिता की बिलिंग प्रणाली में होती है। भिन्न-भिन्न तापमान को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ मीटर को अंतर्निहित तापमान मुआवजे के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि उन्हें उनकी डिज़ाइन की गई तापमान सीमा पर उचित रूप से सटीक रखा जा सके। अन्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तापमान के लिए ठीक किया जाता है। संकेतक उपकरण किसी भी प्रकार के गैस मीटर को विभिन्न प्रकार के संकेतकों के साथ प्राप्त किया जा सकता है। सबसे आम संकेतक हैं जो कई घड़ी हाथों (सूचक शैली) या ओडोमीटर के समान डिजिटल रीडआउट का उपयोग करते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के दूरस्थ रीडआउट भी लोकप्रिय हो रहे हैं-स्वचालित मीटर रीडिंग और स्मार्ट मीटर देखें। सटीकता की स्वीकार्य डिग्री के भीतर खपत की गई गैस की मात्रा को दर्ज करने के लिए सटीकता गैस मीटर की आवश्यकता होती है। पंजीकृत मात्रा में कोई भी महत्वपूर्ण त्रुटि गैस आपूर्तिकर्ता को नुकसान का प्रतिनिधित्व कर सकती है, या उपभोक्ता को अधिक बिल दिया जा सकता है। सटीकता आम तौर पर उस स्थान के लिए क़ानून में निर्धारित की जाती है जिसमें मीटर स्थापित किया जाता है। यदि सटीकता विवादित है तो वैधानिक प्रावधानों को एक प्रक्रिया भी निर्दिष्ट करनी चाहिए जिसका पालन किया जाना चाहिए। ब्रिटेन में, यूरोपीय मापन उपकरण निर्देश से पहले निर्मित गैस मीटर के लिए अनुमत त्रुटि ± 2 प्रतिशत है। हालाँकि, यूरोपीय मापन उपकरण निर्देश ने पूरे यूरोप में गैस मीटर त्रुटियों को सुसंगत बनाया है और इसके परिणामस्वरूप निर्देश लागू होने के बाद से निर्मित मीटर को ± 3 प्रतिशत के भीतर पढ़ना चाहिए। जिन मीटरों की सटीकता ग्राहक द्वारा विवादित है, उन्हें एक अनुमोदित मीटर परीक्षक द्वारा परीक्षण के लिए हटा दिया जाना चाहिए। यदि मीटर निर्धारित सीमा से बाहर पढ़ा हुआ पाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता को गलत तरीके से मापी गई गैस के लिए उपभोक्ता को वापस करना होगा, जबकि उस उपभोक्ता के पास वह मीटर था (लेकिन इसके विपरीत नहीं)। कोई भी धनवापसी पिछले छह वर्षों तक सीमित है। यदि मीटर का परीक्षण नहीं किया जा सकता है या इसकी रीडिंग अविश्वसनीय है, तो उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता को एक समझौते पर बातचीत करनी होगी। यदि मीटर को सीमा के भीतर पढ़ा जाता है, तो उपभोक्ता को परीक्षण की लागत (और किसी भी बकाया शुल्क का भुगतान करना पड़ता है) का भुगतान करना पड़ता है। यह विद्युत मीटर पर स्थिति के विपरीत है, जहां परीक्षण निःशुल्क है और धनवापसी केवल तभी दी जाती है जब मीटर को गलत तरीके से पढ़ना शुरू करने की तारीख निर्धारित की जा सकती है। रिमोट रीडिंग गैस मीटर के लिए लोकप्रिय हो रहा है। यह अक्सर मीटर पर लगे इलेक्ट्रॉनिक पल्स आउटपुट के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न शैलियाँ उपलब्ध हैं लेकिन सबसे आम एक संपर्क बंद स्विच है। प्रवाह मापन गणना टर्बाइन, रोटरी और डायाफ्राम मीटर की भरपाई अमेरिकन गैस एसोसिएशन की रिपोर्ट संख्या में निर्दिष्ट गणना का उपयोग करके की जा सकती है। 7. यह मानकीकृत गणना आधार स्थितियों के एक समूह पर आयतन की मात्रा के रूप में मापी गई आयतन की मात्रा की भरपाई करती है। ए. जी. ए. 7 गणना अपने आप में एक सरल अनुपात है और सार में, प्रवाहित स्थितियों में गैस की मात्रा या दर को आयतन या आधार स्थितियों में दर में परिवर्तित करने के लिए एक घनत्व सुधार दृष्टिकोण है। छिद्र मीटर एक बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रकार का मीटर है, और उनके व्यापक उपयोग के कारण, छिद्र मीटर के माध्यम से गैस प्रवाह की विशेषताओं का बारीकी से अध्ययन किया गया है। अमेरिकन गैस एसोसिएशन की रिपोर्ट नं. 3 प्राकृतिक गैस के छिद्र मापन से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित है, और यह एक ज्ञात संरचना के साथ एक गैस के अंतर दबाव, स्थिर दबाव और तापमान के आधार पर प्राकृतिक गैस प्रवाह दरों की गणना के लिए एक एल्गोरिथ्म निर्दिष्ट करता है। ये गणनाएँ आंशिक रूप से आदर्श गैस नियम पर निर्भर करती हैं और इस तथ्य के लिए एक गैस संपीड़न क्षमता गणना की भी आवश्यकता होती है कि वास्तविक गैसें आदर्श नहीं हैं। एक बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली संपीड़न क्षमता गणना अमेरिकन गैस एसोसिएशन रिपोर्ट नं। 8, विस्तृत लक्षण वर्णन। धागे के आकार के मानकों आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक गैस मीटरों के अपने मानक धागे के आकार हैं। गैस मीटर एक स्विवल और नट के माध्यम से ग्राहक पाइपिंग से जुड़ा होता है, जिसमें धागे के आकार का एक समर्पित सेट होता है। इन धागे के आकार का नाम मूल रूप से गैस लैंप के संदर्भ में उनके माध्यम से बहने के लिए डिज़ाइन की गई गैस की मात्रा के लिए रखा गया था, उदाहरण के लिए एक 30-लीटर मीटर 30 रोशनी के लिए पर्याप्त गैस प्रदान कर सकता है और 19 वीं शताब्दी के अंत में इसे 30-प्रकाश-गैस-मीटर के रूप में संदर्भित किया गया था। ये आकार आम तौर पर 10 एलटी, 20 एलटी, 30 एलटी, 45 एलटी या 60 एलटी होते हैं, हालांकि छोटे और बड़े आकार उपलब्ध हैं। धागे का आकार निकटतम आकार एन. पी. टी. आकार से थोड़ा, लगभग बड़ा होता है, ताकि घुमक्कड़ के भीतर उपयुक्त आंतरिक व्यास को समायोजित किया जा सके। प्रवाह मापन उपकरणों पर स्वचालित मीटर पठन प्रवाह conditioning#Effects भी देखें बिजली मीटर प्रवाह माप गैस प्रवाह कंप्यूटर गैस मीटर प्रोवर मीटर-बस जूलियस पिंट्श स्मार्ट मीटर थर्मल मास फ्लो मीटर टर्नअराउंड दस्तावेज़ (डेटा एकत्र करने का तरीका) उपयोगिता उपमीटर जल मीटर संदर्भ प्रवाह मीटर गैस प्रौद्योगिकी प्राकृतिक गैस सुरक्षा सार्वजनिक सेवाएँ