Chapelcross nuclear power station
चैपलक्रॉस परमाणु ऊर्जा केंद्र एक पूर्व मैग्नॉक्स परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसे निष्क्रिय किया जा रहा है। यह दक्षिण-पश्चिम स्कॉटलैंड में डमफ्रीज़ और गैलोवे में अन्नान में स्थित है और 1959 से 2004 तक परिचालन में था। यह कंब्रिया, इंग्लैंड में काल्डर हॉल परमाणु ऊर्जा केंद्र संयंत्र का सहयोगी संयंत्र था; दोनों को चालू किया गया था और मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा संचालित किया गया था। दोनों संयंत्रों का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटेन के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए हथियार-श्रेणी के प्लूटोनियम का उत्पादन करना था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय ग्रिड के लिए विद्युत शक्ति भी उत्पन्न की। बाद में रिएक्टरों के जीवन चक्र में, जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन ने परमाणु निवारक के विकास को धीमा कर दिया, बिजली उत्पादन रिएक्टर संचालन का प्राथमिक लक्ष्य बन गया। इस स्थल को न्यूक्लियर डिकमिशनिंग अथॉरिटी की सहायक कंपनी मैग्नॉक्स लिमिटेड द्वारा निष्क्रिय किया जा रहा है। स्टेशन के चार कूलिंग टावरों को 2007 में ध्वस्त कर दिया गया था। रिएक्टर खर्च-ईंधन मुक्त हैं और वर्तमान में हीट एक्सचेंजर्स और गर्म गैस नलिकाओं जैसे प्राथमिक लूप उपकरणों के विघटन के दौर से गुजर रहे हैं। एक बार पूरा होने के बाद, रिएक्टर स्वयं रिएक्टरों को ध्वस्त करने से पहले विकिरण के स्तर को कम करने की अनुमति देने के लिए एक देखभाल और रखरखाव चरण में प्रवेश करेंगे। स्थान चैपलक्रॉस द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व प्रशिक्षण हवाई क्षेत्र, आरएएफ अन्नान के स्थान पर स्थित है, जो दक्षिण पश्चिम स्कॉटलैंड के डमफ्रीज़ और गैलोवे क्षेत्र के भीतर अन्नान और एस्कडेल जिले में अन्नान शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। निकटतम बस्ती क्रेका है। चैपलक्रॉस इंग्लैंड के कंब्रिया में काल्डर हॉल का सहयोगी पौधा था। निर्माण मिशेल कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया था और 1959 में पूरा किया गया था। प्राथमिक उद्देश्य यू. के. के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए प्लूटोनियम का उत्पादन करना था, जिसमें WE.177 श्रृंखला सहित हथियार शामिल थे। बिजली को हमेशा एक उप-उत्पाद माना जाता था। चैपलक्रॉस और काल्डरहॉल दोनों ही ब्रिटेन के गैस रिएक्टर बेड़े के हिस्से के रूप में बनाए गए एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र थे जो समुद्र का उपयोग करने के बजाय कूलिंग टावरों का उपयोग हीट सिंक के रूप में करते थे। चैपलक्रॉस वर्क्स को आधिकारिक तौर पर 2 मई 1959 को डमफ्रीशायर के लॉर्ड लेफ्टिनेंट, सर जॉन क्रेब द्वारा खोला गया था। 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा ब्रिटिश परमाणु ईंधन लिमिटेड (बी. एन. एफ. एल.) के निर्माण तक यह शुरू में यूनाइटेड किंगडम परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण (यू. के. ए. ई. ए.) के उत्पादन समूह के स्वामित्व और संचालन में था। इसके बाद यह स्थल बी. एन. एफ. एल. के बिजली उत्पादन व्यवसाय (ई. जी. बी.) के बैनर तले काल्डर हॉल के साथ मिलकर अप्रैल 2005 में बी. एन. एफ. एल. की छत्र कानूनी इकाई के तहत एच. एम. सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परमाणु व्यवसायों की रीब्रांडिंग, पुनः अनुज्ञप्ति और पुनर्गठन तक संचालित हुआ। चैपलक्रॉस में चार मैग्नॉक्स रिएक्टर थे जो प्रत्येक में 60 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम थे। रिएक्टरों की आपूर्ति यू. के. ए. ई. ए. और टर्बाइनों की आपूर्ति सी. ए. द्वारा की गई थी। पार्सन्स एंड कंपनी। साइट की सभी संपत्तियों और देनदारियों का स्वामित्व परमाणु विघटन प्राधिकरण (एनडीए) को हस्तांतरित कर दिया गया था, जो ऊर्जा अधिनियम 2004 द्वारा बनाया गया एक नया नियामक निकाय है। साइट को तब दो-स्तरीय साइट प्रबंधन कंपनी/साइट लाइसेंस कंपनी (एस. एम. सी./एस. एल. सी.) मॉडल के तहत संचालित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश न्यूक्लियर ग्रुप के रिएक्टर साइट्स व्यवसाय एस. एम. सी. और मैग्नॉक्स इलेक्ट्रिक लिमिटेड एस. एल. सी. के रूप में थे। जून 2007 में, एनर्जी सॉल्यूशंस ने ब्रिटिश न्यूक्लियर ग्रुप से रिएक्टर साइट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आरएसएमएल, जिसमें दो परिचालन प्रभाग, मैग्नॉक्स नॉर्थ और मैग्नॉक्स साउथ शामिल हैं) को खरीद लिया। आर. एस. एम. एल. बाद में मैग्नॉक्स लिमिटेड बन गया और अब यह एन. डी. ए. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 2001 में कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने बी. एन. एफ. एल. को काल्डर हॉल और चैपलक्रॉस दोनों के ईंधन मार्गों को लाखों पाउंड की लागत से आधुनिक मानकों के करीब अपग्रेड करने के लिए राजी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु प्रतिष्ठान निरीक्षणालय (एन. आई. आई.) द्वारा अंतिम ईंधन भरने की अनुमति देने के लिए एक लाइसेंस उपकरण प्रदान किया जाएगाः इंजीनियरिंग कार्य बी. एन. एस. परमाणु सेवा (औपचारिक रूप से ए. एल. एस. टी. सी.) द्वारा किया गया था। जून 2004 में उत्पादन बंद हो गया। स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यकारी (एच. एस. ई.) ने 26 सितंबर 2005 को मैग्नॉक्स इलेक्ट्रिक लिमिटेड को नियमों के तहत चैपलक्रॉस में विघटनकारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सहमति प्रदान की। 20 मई 2007 को बी. एस. टी. में चार प्राकृतिक-भारित कंक्रीट शीतलन टावरों को नियंत्रित तरीके से ध्वस्त किया गया था, जो पारंपरिक अंतर्देशीय बिजली स्टेशनों जैसे डिडकोट, ड्रेक्स, फेरीब्रिज और फिडलर्स फेरी के समान हाइपरबोलॉइड डिजाइन के थे। विस्फोटों को टावरों के गोले के एक हिस्से को हटाने के लिए बनाया गया था। लगभग दो-तिहाई परिधि और दो-तिहाई कवच पैरों को विस्फोटों द्वारा हटा दिया गया था, जिससे प्रत्येक मीनार नियंत्रित रूप से ढह गई। आरोप क्रमिक रूप से दागे गए, जिससे 10 सेकंड से भी कम समय में ऊंचे टावरों को अनुमानित 25,000 टन मलबे तक कम कर दिया गया। काल्डर हॉल में 29 सितंबर 2007 को ध्वस्त कर दिया गया था। कुछ स्थानीय लोग (साइट कर्मचारियों सहित) क्षेत्र की औद्योगिक विरासत के प्रतीक को मिटाने का विरोध कर रहे थे। इन मीनारों को एक स्थानीय स्थलचिह्न माना जाता था जिसे दूर से लेकर अच्छे मौसम की स्थिति में देखा जा सकता था। ब्रिटिश परमाणु समूह और एन. डी. ए. ने स्थल पर परमाणु सुविधाओं के प्रत्यारोपण और पोस्ट-ऑपरेशनल क्लीन-आउट (पी. ओ. सी. ओ.) पर पारंपरिक विध्वंस को प्राथमिकता दी। टावर 1 के खोल का एक बड़ा हिस्सा निर्माण विसंगति के परिणामस्वरूप दिखाई देने वाले उभार के बावजूद विस्फोटकों का विरोध करने में कामयाब रहा। दिसंबर 2012 तक, चार रिएक्टरों में से तीन में ईंधन भर गया था। ईंधन भरने का काम फरवरी 2013 में पूरा किया गया था। अधिकांश इमारतों को हटाने में 2023-2024 तक का समय लगने की उम्मीद है, जिसके बाद 2024 से 2089 तक देखभाल और रखरखाव का चरण होगा। रिएक्टर भवनों को ध्वस्त करने और अंतिम स्थल निकासी की योजना 2089 से 2095 तक बनाई गई है। संयंत्र डिजाइन अनिवार्य रूप से काल्डर हॉल के समान था, जिसमें मैग्नीशियम-मिश्र धातु के डिब्बों में संलग्न प्राकृतिक प्रचुरता यूरेनियम (0.71% 235U) द्वारा ईंधन वाले चार 180MWth ग्रेफाइट नियंत्रित, कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा परमाणु रिएक्टर शामिल थे, जिसमें प्रमुख अंतर संयंत्र लेआउट में था। चूँकि चैपलक्रॉस को शुरू से ही काल्डर 'ए' और 'बी' स्टेशनों की तरह अलग-अलग दो-रिएक्टर स्थलों के बजाय चार-रिएक्टर स्थल (और चार रिएक्टरों के विकल्प का उपयोग नहीं किया गया था) के रूप में शुरू किया गया था, इसलिए साइट लेआउट अधिक कॉम्पैक्ट था। सभी आठ टर्बाइनों के लिए एक एकल टर्बाइन हॉल है, जिसे मूल रूप से 23 एम. डब्ल्यू. ई. पर मूल्यांकन किया गया था, लेकिन उत्तरोत्तर 30 एम. डब्ल्यू. ई. तक बढ़ाया गया क्योंकि रिएक्टर थर्मल आउटपुट को नाममात्र 265 एम. डब्ल्यू. टी. तक बढ़ाया गया था। रिएक्टर 1 का मूल डिजाइन काल्डर हॉल के समान था (अर्थात। बिना बाजू वाले), लेकिन रिएक्टर 2,3 और 4 के ईंधन चैनलों को ग्रेफाइट स्लीव्स से सुसज्जित किया गया था ताकि विकिरण के कारण इन-सर्विस ग्रेफाइट क्षति के प्रभाव को सीमित करने के लिए बल्क मॉडरेटर को गर्म चलाने की अनुमति दी जा सके। दो रिएक्टरों का उपयोग ब्रिटेन के परमाणु हथियारों के लिए ट्रिटियम का उत्पादन करने के लिए किया गया था और लिथियम लक्ष्य सामग्री के न्यूट्रॉन अवशोषित प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए समृद्ध यूरेनियम ईंधन की आवश्यकता थी। लेआउट और सुविधाएं साइट के दक्षिणी भाग में एक मॉड्यूलर प्रशासन भवन, चार रिएक्टर भवन, टरबाइन हॉल, रखरखाव कार्यशालाएं, भंडार, ईंधन तत्व शीतलन तालाब भवन, ट्रिटियम प्रसंस्करण संयंत्र (सी. एक्स. पी. पी.) और नई फ्लास्क हैंडलिंग सुविधा (एफ. एच. बी.) शामिल हैं। उत्तरी स्थल के रूप में संदर्भित स्थल के हिस्से में विमान हैंगर, एक ग्रेफाइट हैंडलिंग प्रयोगशाला और एक बड़ी इमारत सहित विरासत में मिली इमारतें शामिल हैं, जिसमें मूल रूप से सेलाफील्ड में पुनः प्रसंस्करण से उत्पन्न होने वाले पीले रंग के क्षीण यूरेनियम ट्राइऑक्साइड के लगभग 10,000 ड्रम थे। 2010 के दशक के मध्य में, एन. डी. ए. ने चैपलक्रॉस से सेलाफील्ड तक सभी क्षीण यूरेनियम ड्रमों को हटा दिया और भेज दिया। सोलवे फर्थ तक एक लंबी पाइपलाइन के माध्यम से तरल अपशिष्ट का निपटान किया जाता है। सभी पर्यावरणीय निर्वहन एक वार्षिक निर्वहन प्राधिकरण के अधीन हैं जो स्कॉटिश पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (एस. ई. पी. ए.) द्वारा विनियमित है। चैपलक्रॉस ने लगभग 1980 से 2005 तक पोलारिस और ट्राइडेंट रणनीतिक परमाणु हथियार प्रणालियों के लिए ट्रिटियम का उत्पादन किया। यह चैपलक्रॉस प्रोसेसिंग प्लांट (सी. एक्स. पी. पी.) में निकाली गई ट्रिटियम गैस के साथ लिथियम लक्ष्य सामग्री की न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा हासिल किया गया था। इस सुविधा का प्रबंधन रक्षा मंत्रालय (एमओडी) की ओर से बीएनएफएल द्वारा किया गया था। सुरक्षित सड़क काफिले के माध्यम से सामग्री को एल्डरमस्टन में परमाणु हथियार प्रतिष्ठान को स्थानांतरित किया गया था। परमाणु हथियार कार्यक्रम में अपनी भागीदारी के कारण, यह स्थल 1998 तक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं था। परिचालन अनुभव और घटनाएं एकल चैनल ईंधन से ढका पिघलना (मई 1967) वाणिज्यिक रिएक्टर कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन के तहत ईंधन तत्वों से भरे रिएक्टर 2 में एक ही चैनल में ईंधन ने आंशिक रुकावट का अनुभव किया, जो ग्रेफाइट मलबे की उपस्थिति के कारण था (ईंधन तत्व विफलता देखें)। ईंधन अत्यधिक गर्म हो गया और मैग्नॉक्स क्लैडिंग विफल हो गई, जिससे कोर के एक क्षेत्र में संदूषण जमा हो गया। रिएक्टर को 1969 में सफल सफाई संचालन के बाद फिर से शुरू किया गया था और फरवरी 2004 में संचालन बंद करने वाला अंतिम रिएक्टर था। घातक दुर्घटना (सीए। 1978) बी. एन. एफ. एल. पर 1978 में चैपलक्रॉस में एक घातक दुर्घटना के लिए £200 का जुर्माना लगाया गया था। बॉयलर शेल दोष (जून 1997) रिएक्टर 2 पर हीट एक्सचेंजर 6 में कोष्ठक से जुड़ी दरारें नियमित अल्ट्रासोनिक परीक्षण के दौरान खोजी गईं। दोष के नमूनों की धातुकर्म जांच से पता चला किः यह कार्यशाला में निर्माण के दौरान और डिजाइन दबाव के 2.35 गुना अधिक दबाव परीक्षण से पहले उत्पन्न हुआ (एक आधुनिक दबाव पोत कोड आवश्यकता से काफी अधिक लोडिंग)। सेवा में थकान दरार वृद्धि का कोई प्रमाण नहीं था। जिस सामग्री में दरार स्थित थी, वह डिजाइन में निर्दिष्ट सामग्री से अलग थी। अन्य ऊष्मा विनिमायकों में भी इसी तरह की सामग्री की पहचान की गई थी, और व्यापक निरीक्षणों के दौरान संरचनात्मक महत्व की कोई अतिरिक्त दरारें सामने नहीं आई थीं। एन. आई. आई. ने सामग्री को पर्याप्त और ताप विनिमायक सुरक्षा मामले की सीमा के भीतर माना। एक विकिरणित ईंधन तत्व के लिए श्रमिकों का संपर्क (पहली तिमाही 2001) रिएक्टर 2 पर ईंधन भरने के संचालन के दौरान, एक विकिरणित ईंधन तत्व ग्रैब से निकलने में विफल रहा जो एक तत्व को धारण करता है जबकि इसे रिएक्टर से वापस लिया जाता है। हड़पने को छोड़ने के लिए नियमित तरीकों का उपयोग किया गया था। हालांकि, विकिरण ईंधन तत्व ऑपरेशन के दौरान फंस गया और इसके परिरक्षण से बाहर निकाल लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ढेर कैप पर ऑपरेटर विकिरण ईंधन तत्व से उत्सर्जित होने वाले तीव्र विकिरण के संपर्क में आ गए। कर्मियों ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी, और उन्हें प्राप्त रेडियोलॉजिकल खुराक कम थी। घटना ने ईंधन भरने के संचालन की सुरक्षा में कमियों का खुलासा किया और लाइसेंसधारी ने घटना की जांच करते हुए और उपकरण की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए सभी ईंधन भरने को रोकने का तत्काल कदम उठाया। एन. आई. आई. ने घटना की जांच की और निर्णय लिया कि यह अपर्याप्त डिजाइन और उपकरण के संचालन के कारण था। इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना पैमाने (आईएनईएस) पर स्तर 1 (विसंगति) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मैग्नॉक्स का रिसाव क्षीण यूरेनियम ट्राइऑक्साइड (जुलाई 2001) बारिश के पानी के प्रवेश और रिसाव के कारण कुछ खराब हल्के स्टील ड्रमों से मैग्नॉक्स क्षीण यूरेनियम (एम. डी. यू.) की एक छोटी मात्रा का रिसाव हुआ। एम. डी. यू. एक घना पीला पाउडर है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम की तुलना में कम रेडियोलॉजिकल रूप से विषाक्त है, लेकिन सीसे के समान ही केमोटॉक्सिक है। अपने उच्च घनत्व और कम घुलनशीलता के कारण, यह दूर तक फैलता नहीं है और सूखे रिसाव को साफ करना आसान है। इस सामग्री को बड़े स्थलों पर संग्रहीत किया गया था, जिसमें माइल्ड स्टील ड्रम में कैपेनहर्स्ट भी शामिल था। बी. एन. एफ. एल. ने इमारत के कपड़े को उन्नत किया और मूल ड्रमों को स्टेनलेस स्टील के ड्रमों में पैक किया गया और लंबे समय तक भंडारण के लिए कैपेनहर्स्ट भेजा गया। विकिरणित ईंधन तत्वों की गिरी हुई टोकरी (जुलाई 2001) रिएक्टर 3 पर नियमित ईंधन कम करने की गतिविधियों के दौरान, 24 कम-रेटेड विकिरणित मैग्नॉक्स ईंधन तत्वों वाली एक टोकरी ईंधन निर्वहन कुएं के शीर्ष पर दरवाजे पर निर्वहन मशीन के भीतर कुछ फीट गिर गई। दूरस्थ टी. वी. कैमरे के निरीक्षण से पता चला कि बारह तत्व निर्वहन कुएं के ठीक नीचे पानी से भरे परिवहन फ्लास्क में गिर गए थे। एन. आई. आई. ने एक जांच शुरू की क्योंकि विकिरणित ईंधन तत्वों को छोड़ना एक गंभीर मुद्दा है, भले ही इस घटना में, बी. एन. एफ. एल. ने एन. आई. आई. को सलाह दी थी कि विकिरण संबंधी गतिविधि का कोई विमोचन नहीं हुआ था। कोर के सापेक्ष चार्ज पैन आंदोलन (सितंबर 2001) इन-सर्विस विकिरण प्रभावों के कारण कोर में ग्रेफाइट मॉडरेटर ईंटों के ज्ञात संकुचन के कारण, उनके ऊपर कुछ स्टील चार्ज पैन इंटरस्टिशियल चैनल में अपनी डिजाइन स्थिति से विस्थापित हो गए थे और बर्स्ट कैन डिटेक्शन (बी. सी. डी.) पाइपवर्क से निलंबित कर दिए गए थे। रिएक्टर 2,3 और 4 के अलग-अलग मूल डिजाइन के कारण रिएक्टर 1 में यह सबसे अधिक प्रचलित था। बी. एन. एफ. एल. एक पर्याप्त सुरक्षा मामले या प्रभाव को एक आर्थिक मरम्मत बनाने में असमर्थ था और इसलिए, रिएक्टर 1 अगस्त 2001 में अपने वार्षिक आउटेज से सत्ता में वापस नहीं आया। रिएक्टर 4 के कोर की मरम्मत की गई थी लेकिन मरम्मत के बाद यह रिएक्टर बिजली में वापस नहीं आया। अंतरिम भंडारण सुविधा चैपलक्रॉस से मध्यवर्ती स्तर के रेडियोधर्मी कचरे के भंडारण के लिए एक अंतरिम भंडारण सुविधा 2021 में शुरू हुई। इस सुविधा का निर्माण 2014 में शुरू हुआ, जो 120 वर्षों के लिए 700 अपशिष्ट पैकेजों को संग्रहीत कर सकता है। यह भी देखें परमाणु हथियार और स्कॉटलैंड में यूनाइटेड किंगडम परमाणु ऊर्जा यूनाइटेड किंगडम में ऊर्जा नीति यूनाइटेड किंगडम में ऊर्जा उपयोग और संरक्षण बाहरी लिंक आधिकारिक वेबसाइट फरवरी 2008 में संग्रहीत 1959 स्कॉटलैंड में प्रतिष्ठान 2004 स्कॉटलैंड में प्रतिष्ठान और डमफ्रीज़ और गैलोवे में संरचनाएँ नागरिक परमाणु ऊर्जा दुर्घटनाएँ स्कॉटलैंड में पूर्व परमाणु ऊर्जा केंद्र यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटिश तट अन्नानडेल और एस्कडेल सैन्य परमाणु रिएक्टरों का परमाणु हथियार अवसंरचना 1959 में पूरा हुआ ऊर्जा अवसंरचना 2007 में ध्वस्त इमारतों और संरचनाओं