Crankcase heater
एक क्रैंककेस हीटर एक वातानुकूलन प्रणाली, ताप पंप प्रणाली या चिलर प्रणाली में एक कंप्रेसर में एक विद्युत घटक है। क्रैंककेस हीटर आम तौर पर हर समय चालू रहता है, तब भी जब इकाई नहीं चल रही हो, हालांकि तापमान संवेदक और सेट पॉइंट आवश्यकता न होने पर इसे बंद कर सकते हैं। एक क्रैंककेस हीटर का एकमात्र उद्देश्य प्रशीतक के स्थानांतरण और इकाई के बंद होने पर क्रैंककेस तेल के साथ मिश्रण को रोकना और एक कंप्रेसर के क्रैंककेस में प्रशीतक के संघनन को रोकना है। क्रैंककेस हीटर प्रणाली के सबसे ठंडे हिस्से से अधिक तापमान पर प्रशीतक रखता है। एक क्रैंककेस हीटर में आम तौर पर एक प्रतिरोधक के समान विद्युत प्रतीक होता है क्योंकि यह विद्युत प्रतिरोध के माध्यम से बिजली को सीधे गर्मी में बदल देता है। तापक कुण्डली में प्रतिरोध वोल्टेज लागू होने पर उत्पन्न होने वाली गर्मी को निर्धारित करता है। स्थापना कुछ वातानुकूलन उपकरण निर्माता या तो कंप्रेसर (सम्मिलन प्रकार) में क्रैंककेस हीटर स्थापित करते हैं, या उन्हें कंप्रेसर के आधार (बेलीबैंड प्रकार) के आसपास बाहरी रूप से स्थापित करते हैं। हीटर के दो तारों को मुख्य बिजली आपूर्ति से सीधे संपर्क के इनपुट पक्ष में तारबद्ध किया जाता है, और हमेशा हीटर को बिजली की आपूर्ति की जाती है। सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हीटर बहुत गर्म हो सकता है और सेकंड डिग्री जल सकता है और साथ ही लाइव सर्किट के कारण बिजली का खतरा पैदा हो सकता है। स्टार्ट-अप वातानुकूलन के अधिकांश निर्माताओं को सिस्टम स्टार्ट-अप से पहले 24 घंटे के लिए हीटर को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। कम्प्रेसर में स्टार्ट-अप से पहले क्रैंककेस हीट होनी चाहिए या कम्प्रेसर को नुकसान होना चाहिए। कम्प्रेसर के मुड़ने पर क्रैंककेस पर दबाव हमेशा कम हो जाता है। संचालन जब प्रणाली चल रही होती है, तो प्रशीतक स्थानांतरण को होने से रोकने के लिए चलने वाले कंप्रेसर द्वारा पर्याप्त गर्मी उत्पन्न की जा रही होती है। प्रशीतक वाष्प हमेशा प्रणाली के सबसे ठंडे हिस्से (कंप्रेसर) में स्थानांतरित हो जाता है। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर क्रैंककेस में स्थानांतरित हो जाता है जहां यह कंप्रेसर तेल की ओर आकर्षित होता है। यह प्रशीतक वाष्प संघनित होता है और बंद चक्र में एक तरल में लौटता है। कम्प्रेसर की अगली शुरुआत में, तेल पानी की स्थिति में होता है और बीयरिंग को धो देता है, जिससे बंद, जमे हुए या पूरी तरह से जले हुए कंप्रेसर बन जाते हैं। तापमान को कंप्रेसर, इनडोर कॉइल और बाहर महसूस किया जाता है। संवेदी तापमान की तुलना की जाती है और यदि संपीडक का तापमान अन्य दो संवेदी तापमानों में से कम की तुलना में निर्दिष्ट मात्रा में अधिक नहीं है, तो क्रैंककेस हीटर को सक्रिय किया जाता है। जब कंप्रेसर का तापमान अन्य दो तापमानों के निचले स्तर से ऊपर या एक निर्दिष्ट मात्रा तक बढ़ जाता है, तो क्रैंककेस हीटर को डी-एनर्जाइज़ किया जाता है। एयर कंडीशनिंग (कूलिंग) प्रणालियों में क्रैंककेस गर्मी आम है जहां आर-22 का उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है। घर का मालिक अक्सर सर्दियों के लिए बाहरी संघनन इकाई से डिस्कनेक्ट को बंद कर देता है, जिससे कंप्रेसर बिना क्रैंककेस गर्मी के रह जाता है। यदि घर का मालिक तब गर्मी के लिए कुछ समय के बिना इकाई शुरू करता है, तो प्रशीतक को तेल से बाहर निकालने के लिए, संपीडक को नुकसान होने की संभावना है। स्टार्ट-अप पर, जैसे ही कंप्रेसर घूमना शुरू करता है, क्रैंककेस का दबाव कम हो जाता है। रेफ्रिजरेंट उबलता है और तेल को झाग में बदल देता है। तेल और रेफ्रिजरेंट (कुछ रेफ्रिजरेंट तरल अवस्था में हो सकते हैं) को कंप्रेसर से बाहर पंप किया जाता है। वाल्व और असर क्षति हो सकती है और कंप्रेसर को सीमित तेल चार्ज के साथ संचालित किया जा सकता है जब तक कि यह वाष्पीकरण से क्रैंककेस में वापस नहीं आ जाता है। प्रशीतन संपीडक आम तौर पर सभी मौसमों में काम करते हैं और इनमें यह मौसमी बंद नहीं होता है, लेकिन यदि उन्हें कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, तो पिछली स्थिति होती है, इसलिए यह संभावना है कि क्रैंककेस गर्मी लोकप्रिय हो जाएगी। फ्रीज स्टेट संदर्भ ताप, वेंटिलेशन और वातानुकूलन भी देखें।