Static synchronous compensator
स्टैटिक सिंक्रोनस कम्पेन्सेटर (STATCOM), संचरण नेटवर्क पर उपयोग किया जाने वाला एक शंट से जुड़ा, प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति उपकरण है। यह एक वोल्टेज-स्रोत कनवर्टर बनाने के लिए बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करता है जो बिजली नेटवर्क के लिए प्रतिक्रियाशील एसी शक्ति के स्रोत या सिंक के रूप में कार्य कर सकता है। यह उपकरणों के फैक्ट्स परिवार का सदस्य है। एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. एस. अन्य निष्क्रिय प्रतिक्रियाशील बिजली उपकरणों के विकल्प हैं, जैसे कि संधारित्र और प्रेरक (रिएक्टर)। उनके पास एक परिवर्तनीय प्रतिक्रियाशील शक्ति उत्पादन है, जो मिलीसेकंड के संदर्भ में अपने उत्पादन को बदल सकता है, और कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों पात्रों की आपूर्ति और उपभोग करने में सक्षम है। जबकि उनका उपयोग वोल्टेज समर्थन और बिजली कारक सुधार के लिए किया जा सकता है, उनकी गति और क्षमता गतिशील स्थितियों के लिए बेहतर अनुकूल है जैसे कि दोष स्थितियों या आकस्मिक घटनाओं के तहत ग्रिड का समर्थन करना। वोल्टेज-स्रोत आधारित एफ. ए. सी. टी. उपकरण का उपयोग कुछ समय के लिए वांछनीय था, क्योंकि यह वर्तमान-स्रोत आधारित उपकरणों की सीमाओं को कम करने में मदद करता है जिनका प्रतिक्रियाशील उत्पादन प्रणाली वोल्टेज के साथ कम हो जाता है। हालाँकि, प्रौद्योगिकी में सीमाओं ने ऐतिहासिक रूप से STATCOM को व्यापक रूप से अपनाने से रोक दिया है। जब 1990 के दशक में गेट टर्न-ऑफ थाइरिस्टर्स (जी. टी. ओ.) अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए और उच्च शक्ति स्तरों पर दोनों को चालू और बंद करने की क्षमता थी, तो पहले एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने लगे। इन उपकरणों ने आमतौर पर वोल्टेज तरंगों का अनुकरण करने के लिए 3-स्तरीय टोपोलॉजी और पल्स-विड्थ मॉड्यूलेशन (पीडब्ल्यूएम) का उपयोग किया। आधुनिक STATCOMs अब इंसुलेटेड-गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर (IGBTs) का उपयोग करते हैं, जो उच्च-शक्ति स्तरों पर तेजी से स्विच करने की अनुमति देते हैं। 3-स्तरीय टोपोलॉजी ने मल्टी-मॉड्यूलर कनवर्टर (एम. एम. सी.) टोपोलॉजी को रास्ता देना शुरू कर दिया है, जो वोल्टेज तरंग में अधिक स्तर की अनुमति देते हैं, हार्मोनिक्स को कम करते हैं और प्रदर्शन में सुधार करते हैं। इतिहास जब 19वीं शताब्दी के अंत में एसी ने करंट का युद्ध जीता, और विद्युत ग्रिड का विस्तार और शहरों और राज्यों को जोड़ना शुरू किया, तो प्रतिक्रियाशील मुआवजे की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। जबकि एसी परिवर्तन और कम धारा के साथ लाभ प्रदान करता है, वोल्टेज और धारा की वैकल्पिक प्रकृति प्राकृतिक धारिता और संचरण लाइनों के प्रेरण के साथ अतिरिक्त चुनौतियों का कारण बनती है। भारी भारित लाइनों ने लाइन के प्रेरण के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति की खपत की, और जैसे-जैसे 20वीं शताब्दी में संचरण वोल्टेज में वृद्धि हुई, उच्च वोल्टेज कैपेसिटिव प्रतिक्रियाशील शक्ति की आपूर्ति करता गया। चूंकि केवल उस पर एक संचरण लाइन का संचालन सर्ज इम्पीडेन्स लोडिंग (एस. आई. एल.) संभव नहीं था, इसलिए प्रतिक्रियाशील शक्ति का प्रबंधन करने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता थी। सिंक्रोनस मशीनें आम तौर पर जनरेटर के लिए उस समय उपयोग की जाती थीं, और कुछ प्रतिक्रियाशील शक्ति समर्थन प्रदान कर सकती थीं, हालांकि इसके कारण होने वाले नुकसान में वृद्धि के कारण सीमित थीं। वे कम प्रभावी भी हो गए क्योंकि उच्च वोल्टेज संचरण लाइनें स्रोतों से भार को आगे ले जाती थीं। स्थिर, शंट संधारित्र और रिएक्टर बैंकों ने आवश्यकता पड़ने पर तैनात करके इस आवश्यकता को पूरा किया। विशेष रूप से, सर्किट ब्रेकर द्वारा स्विच किए गए शंट कैपेसिटर बदलते भार के कारण अलग-अलग प्रतिक्रियाशील बिजली आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी साधन प्रदान करते हैं। हालाँकि, यह सीमाओं के बिना नहीं था। शंट कैपेसिटर और रिएक्टर स्थिर उपकरण हैं, जिन्हें केवल चालू और बंद किया जा सकता है। इसके लिए या तो आवश्यक सटीक आकार का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता थी, या संचरण लाइन के वोल्टेज पर आदर्श प्रभावों से कम को स्वीकार करने की आवश्यकता थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पारा-आर्क वाल्व के साथ एक अधिक गतिशील और लचीले समाधान की आवश्यकता महसूस की गई थी। वैक्यूम ट्यूब के समान, पारा-आर्क वाल्व एक उच्च शक्ति वाला रेक्टिफायर था, जो उच्च एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित करने में सक्षम था। जैसे-जैसे तकनीक में सुधार हुआ, उल्टा करना भी संभव हो गया और पारा वाल्व का उपयोग बिजली प्रणालियों और एच. वी. डी. सी. संबंधों में पाया गया। जब एक रिएक्टर से जोड़ा जाता है, तो अलग-अलग स्विचिंग पैटर्न का उपयोग प्रभावी प्रेरण को बदलने के लिए किया जा सकता है, जिससे अधिक गतिशील नियंत्रण की अनुमति मिलती है। 20वीं शताब्दी के मध्य में ठोस-अवस्था अर्धचालकों के उदय तक आर्क वाल्व बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स पर हावी रहे। जैसे ही अर्धचालकों ने वैक्यूम ट्यूबों की जगह ली, थाइरिस्टर ने स्टेटिक वी. ए. आर. कंपेनसेटर (एस. वी. सी.) में पहला आधुनिक एफ. ए. सी. टी. उपकरण बनाया। प्रभावी रूप से एक सर्किट ब्रेकर के रूप में काम करना जो मिलीसेकंड में चालू हो सकता था, इसने संधारित्र बैंकों को जल्दी से बदलने की अनुमति दी। एक रिएक्टर से जुड़े और स्विच किए गए उप-चक्र ने प्रभावी प्रेरण को भिन्न होने की अनुमति दी। थाइरिस्टर ने नियंत्रण प्रणाली में भी बहुत सुधार किया, जिससे एसवीसी को प्रणाली का बेहतर समर्थन करने के लिए दोषों का पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिली। थाइरिस्टर 20वीं शताब्दी के अंत तक एफ. ए. सी. टी. और एच. वी. डी. सी. दुनिया पर हावी रहा, जब आई. जी. बी. टी. ने अपनी शक्ति रेटिंग से मेल खाना शुरू किया। आई. जी. बी. टी. के साथ, पहले वोल्टेज-स्रोत परिवर्तक और एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. ने तथ्यों की दुनिया में प्रवेश करना शुरू कर दिया। 1987 में एम्पायर स्टेट इलेक्ट्रिक एनर्जी रिसर्च कॉर्पोरेशन द्वारा एक रिपोर्ट में एक प्रोटोटाइप 1 एमवीएआर स्टेटकॉम का वर्णन किया गया था। वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया गया पहला उत्पादन 100 एम. वी. ए. आर. एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. 1995 में टेनेसी वैली अथॉरिटी सुलिवन सबस्टेशन में स्थापित किया गया था, लेकिन इसके घटकों के अप्रचलित होने के कारण इसे जल्दी से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। एक STATCOM का आधार एक वोल्टेज स्रोत कनवर्टर (VSC) है जो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, या तो एक निश्चित इंडक्टर या एक पावर ट्रांसफॉर्मर। यह एक STATCOM को किसी भी सक्रिय (वास्तविक) बिजली प्रवाह के बिना, एक संचरण रेखा की तरह बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। दो एसी वोल्टेज के बीच जुड़े एक प्रेरक को देखते हुए, दो बिंदुओं के बीच प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रवाह इस प्रकार दिया जाता हैः जहांः प्रतिक्रियाशील शक्तिः अंत वोल्टेज भेजनाः अंत वोल्टेज में परिमाण अंतरः प्रेरक या ट्रांसफॉर्मर की प्रतिक्रियाः और के बीच चरण-कोण अंतर शून्य के करीब (क्योंकि STATCOM कोई वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं करता है और केवल नुकसान के रूप में एक छोटी मात्रा का उपभोग करता है) और एक निश्चित आकार, प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रवाह को दो एसी वोल्टेज के परिमाण में अंतर से नियंत्रित किया जाता है। समीकरण से, यदि STATCOM प्रणाली वोल्टेज से अधिक वोल्टेज परिमाण बनाता है, तो यह प्रणाली को कैपेसिटिव प्रतिक्रियाशील शक्ति की आपूर्ति करता है। यदि STATCOM का वोल्टेज परिमाण कम है, तो यह प्रणाली से प्रेरक प्रतिक्रियाशील शक्ति की खपत करता है। चूंकि अधिकांश आधुनिक वी. एस. सी. बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स से बने होते हैं जो बहुत जल्दी छोटे वोल्टेज परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, इसलिए एक गतिशील प्रतिक्रियाशील बिजली उत्पादन संभव है। यह एक पारंपरिक, स्थिर संधारित्र या प्रेरक से तुलना करता है, जो या तो बंद (0 एम. वी. ए. आर.) या अपने अधिकतम (उदाहरण के लिए, 50 एम. वी. ए. आर.) पर है। एक समान आकार का स्टेटकॉम 50 एम. वी. ए. आर. कैपेसिटिव से लेकर 50 एम. वी. ए. आर. इंडक्टिव तक होगा, जो 1 एम. वी. ए. आर. चरणों जितना छोटा होगा। चूँकि एक STATCOM प्रतिक्रियाशील शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने वोल्टेज परिमाण को बदलता है, इसलिए VSC को कैसे डिज़ाइन किया गया है और कैसे जोड़ा गया है, इसकी टोपोलॉजी परिभाषित करती है कि यह कितना प्रभावी और जल्दी काम कर सकता है। वी. एस. सी. और बिजली इलेक्ट्रॉनिक आधारित परिवर्तकों के लिए कई अलग-अलग टोपोलॉजी उपलब्ध हैं, जिनमें से सबसे आम नीचे दिए गए हैं। आई. जी. बी. टी. एस. को नीचे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, हालाँकि पुराने उपकरणों में जी. टी. ओ. थाइरिस्टर्स का भी उपयोग किया जाता था। दो-स्तरीय परिवर्तक प्रारंभिक वी. एस. सी. स्थलविज्ञानों में से एक दो-स्तरीय परिवर्तक था, जिसे तीन-चरणीय पुल सुधारक से अनुकूलित किया गया था। 6-पल्स रेक्टिफायर के रूप में भी जाना जाता है, यह स्विचिंग के आधार पर विभिन्न आईजीबीटी पथों के माध्यम से एसी वोल्टेज को जोड़ने में सक्षम है। जब एसी को डीसी में बदलने के लिए एक सुधारक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह तरंग के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भागों को डीसी में परिवर्तित करने की अनुमति देता है। जब एक स्टेटकॉम के लिए एक वी. एस. सी. में उपयोग किया जाता है, तो एक संधारित्र को दो स्तरों के साथ एक वर्ग तरंग का उत्पादन करने के लिए डी. सी. पक्ष में जोड़ा जा सकता है। यह अकेले STATCOM के लिए कोई वास्तविक लाभ प्रदान नहीं करता है, क्योंकि वोल्टेज का परिमाण निश्चित है। हालांकि, अगर आई. जी. बी. टी. को काफी तेजी से बदला जा सकता है, तो वोल्टेज परिमाण को नियंत्रित करने के लिए पल्स-विड्थ मॉड्यूलेशन (पी. डब्ल्यू. एम.) का उपयोग किया जा सकता है। दालों की अवधि को बदलकर, वोल्टेज तरंग के प्रभावी परिमाण को नियंत्रित किया जा सकता है। चूँकि पीडब्लूएम अभी भी केवल वर्ग तरंगों का उत्पादन करता है, हार्मोनिक उत्पादन काफी महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्विचिंग पैटर्न पर विश्लेषणात्मक तकनीकों द्वारा कुछ हार्मोनिक कमी प्राप्त की जा सकती है; हालाँकि, यह नियंत्रक जटिलता तक सीमित है। दो-स्तरीय कनवर्टर के प्रत्येक स्तर में आम तौर पर कई श्रृंखला आई. जी. बी. टी. शामिल होते हैं, ताकि आवश्यक अंतिम वोल्टेज बनाया जा सके, इसलिए अलग-अलग उपकरणों के बीच समन्वय और समय चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक कनवर्टर टोपोलॉजी में अतिरिक्त स्तरों को जोड़ने से एक वास्तविक वोल्टेज साइन तरंग को अधिक बारीकी से प्रतिबिंबित करने का लाभ होता है, जो हार्मोनिक उत्पादन को कम करता है और प्रदर्शन में सुधार करता है। यदि वी. एस. सी. के तीनों चरण अपने स्वयं के दो-स्तरीय कनवर्टर टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो चरण-से-चरण वोल्टेज तीन स्तरों का होगा (क्योंकि तीन चरणों में एक ही स्विचिंग पैटर्न होता है, वे एक दूसरे के सापेक्ष समय में स्थानांतरित होते हैं)। यह शून्य स्तर के अलावा एक सकारात्मक और नकारात्मक शिखर की अनुमति देता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक समरूपता जोड़ता है और सम क्रम सामंजस्य को समाप्त करता है। एक अन्य विकल्प दो-स्तरीय टोपोलॉजी को तीन-स्तरीय कनवर्टर तक बढ़ाना है। कनवर्टर में दो अतिरिक्त आई. जी. बी. टी. जोड़कर, एक साथ दो आई. जी. बी. टी. लगाकर तीन अलग-अलग स्तर बनाए जा सकते हैं। यदि प्रत्येक चरण का अपना तीन-स्तरीय कनवर्टर है, तो कुल पांच स्तर बनाए जा सकते हैं। यह एक बहुत ही अपरिष्कृत साइन लहर पैदा करता है, हालांकि पीडब्लूएम अभी भी कम हार्मोनिक उत्पादन प्रदान करता है (क्योंकि दालें अभी भी सभी पांच स्तरों पर हैं)। अतिरिक्त स्तर बनाने के लिए तीन-स्तरीय परिवर्तकों को ट्रांसफॉर्मर और चरण स्थानांतरण के साथ भी जोड़ा जा सकता है। दो द्वितीयक के साथ एक ट्रांसफॉर्मर, एक वाई-वाई और दूसरा वाई-डेल्टा, स्तरों की संख्या को दोगुना करने के लिए दो अलग-अलग तीन-चरण, तीन-स्तर परिवर्तकों से जुड़ा जा सकता है। अतिरिक्त चरण-स्थानांतरित वाइंडिंग का उपयोग तीन-स्तर की पारंपरिक 6 दालों को 12,24 या यहां तक कि 48 दालों में बदलने के लिए किया जा सकता है। इतने सारे पल्स और स्तरों के साथ, तरंग रूप एक वास्तविक साइन तरंग का बेहतर अनुमान लगाता है, और उत्पन्न होने वाले सभी हार्मोनिक्स बहुत उच्च क्रम के होते हैं जिन्हें लो-पास फिल्टर के साथ फ़िल्टर किया जा सकता है। मॉड्यूलर मल्टी-लेवल कनवर्टर जबकि तीन-स्तरीय कनवर्टरों में चरण स्थानांतरण जोड़ने से हार्मोनिक प्रदर्शन में सुधार होता है, यह 2,3, या यहां तक कि 4 अतिरिक्त STATCOM जोड़ने की लागत पर आता है। यह बहुत कम अतिरेक भी जोड़ता है, क्योंकि स्विचिंग पैटर्न एक STATCOM के नुकसान को समायोजित करने के लिए बहुत जटिल है। चूंकि तीन-स्तरीय कनवर्टर का विचार एक वोल्टेज साइन तरंग को बेहतर ढंग से अनुमानित करने के लिए अतिरिक्त स्तरों को जोड़ना है, एक अन्य टोपोलॉजी जिसे मॉड्यूलर मल्टी-लेवल कनवर्टर (एम. एम. सी.) कहा जाता है, कुछ लाभ प्रदान करता है। एम. एम. सी. टोपोलॉजी तीन-स्तर के समान है जिसमें विभिन्न आई. जी. बी. टी. को चालू करने से विभिन्न संधारित्रों को परिपथ से जोड़ा जाएगा। चूंकि प्रत्येक आई. जी. बी. टी. "स्विच" का अपना संधारित्र होता है, इसलिए वोल्टेज को अलग-अलग चरणों में बनाया जा सकता है। अतिरिक्त स्तरों को जोड़ने से चरणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे एक साइन तरंग का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। पर्याप्त स्तरों के साथ, पीडब्लूएम आवश्यक नहीं है क्योंकि बनाया गया तरंग एक वास्तविक वोल्टेज साइन तरंग के काफी करीब है और बहुत कम सामंजस्य उत्पन्न करता है। प्रत्येक चरण के लिए संधारित्र के चारों ओर आई. जी. बी. टी. व्यवस्था डी. सी. की जरूरतों पर निर्भर करती है। यदि एक डी. सी. बस की आवश्यकता है (एच. वी. डी. सी. टाई या सिंथेटिक जड़ता के साथ एक एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. के लिए) तो प्रति संधारित्र स्तर पर केवल दो आई. जी. बी. टी. की आवश्यकता होती है। यदि एक डी. सी. बस की आवश्यकता नहीं है, और शून्य अनुक्रम हार्मोनिक्स को समाप्त करने के लिए डेल्टा व्यवस्था में तीन चरणों को जोड़ने के लाभ हैं, तो संधारित्र को बायपास करने या किसी भी ध्रुवीयता पर इसे बदलने के लिए चार आई. जी. बी. टी. का उपयोग किया जा सकता है। ऑपरेशन एक STATCOM के VSC ऑपरेशन के रूप में वोल्टेज को प्रभावित करने के लिए वर्तमान प्रवाह को बदलने पर आधारित है, इसकी वोल्टेज-वर्तमान (VI) विशेषताएँ यह नियंत्रित करती हैं कि यह कैसे काम करता है। VI विशेषता को दो अलग-अलग भागों में विभाजित किया जा सकता हैः इसके प्रेरक और कैपेसिटिव अधिकतम और इसके अधिकतम संचालन बिंदुओं के बीच एक ढलान वाला क्षेत्र। जबकि अपने अधिकतम के बीच ढलान वाले क्षेत्र में, STATCOM को वोल्टेज विनियमन मोड में कहा जाता है, जहां यह या तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए कैपेसिटिव वार्स की आपूर्ति करता है या वोल्टेज को कम करने के लिए प्रेरक वार्स का उपभोग करता है। जिस दर पर यह ऐसा करता है वह ढलान द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो एक जनरेटर के ड्रूप गति नियंत्रण के समान कार्य करता है। यह ढलान प्रोग्राम करने योग्य है और इसे एक उच्च मूल्य (एक पारंपरिक निश्चित प्रतिक्रियाशील उपकरण की तरह STATCOM द्वारा वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए) या शून्य के करीब सेट किया जा सकता है, जो एक बहुत ही सपाट रेखा का उत्पादन करता है और गतिशील या क्षणिक घटनाओं के लिए STATCOM की क्षमता को आरक्षित करता है। सिस्टम वोल्टेज को उसके नाममात्र मूल्य के 5 प्रतिशत के भीतर रखने के लिए अधिकतम ढलान आम तौर पर लगभग 5 प्रतिशत होती है। अपने अधिकतम में से किसी एक पर काम करते समय, STATCOM को एक VAR नियंत्रण मोड में कहा जाता है, जहाँ यह अपने अधिकतम प्रतिक्रियाशील उत्पादन की आपूर्ति या उपभोग कर रहा होता है। एक पारंपरिक एस. वी. सी. के विपरीत, जिसका कैपेसिटिव रिएक्टिव आउटपुट वोल्टेज पर रैखिक रूप से निर्भर है, एक एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. किसी भी वोल्टेज के लिए अपनी अधिकतम कैपेसिटिव रेटिंग की आपूर्ति कर सकता है। यह एस. वी. सी. पर एक लाभ प्रदान करता है, क्योंकि एक एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. की प्रभावशीलता फॉल्ट के कारण होने वाली वोल्टेज गिरावट पर निर्भर नहीं है। जबकि तकनीकी रूप से लगभग शून्य वोल्टेज परिमाण का जवाब देने में सक्षम है, आम तौर पर एक STATCOM को लगभग 0.2 पु और उससे कम के वोल्टेज ड्रॉप्स के माध्यम से सवारी करने के लिए सेट किया जाता है, ताकि जब फॉल्ट साफ हो जाए तो STATCOM को उच्च ओवर-वोल्टेज का कारण बनने से रोका जा सके, और वोल्टेज सामान्य हो जाए। एक एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. में एक क्षणिक मूल्यांकन भी हो सकता है, जहां यह बहुत कम समय के लिए अपने अधिकतम प्रवाह से ऊपर प्रदान कर सकता है, जिससे यह बड़े दोषों के लिए प्रणाली की बेहतर मदद कर सकता है। यह मूल्यांकन विशिष्ट डिजाइन पर निर्भर करता है, लेकिन 3 पु जितना अधिक हो सकता है। वोल्टेज नियंत्रण मोड में एक STATCOM के संचालन को नियंत्रित करने के लिए, एक बंद लूप, PID नियामक का उपयोग किया जाता है, जो इस बात पर प्रतिक्रिया की अनुमति देता है कि वर्तमान प्रवाह कैसे बदल रहा है जो सिस्टम वोल्टेज को प्रभावित कर रहा है। एक सरलीकृत पी. आई. डी. नियामक दिखाया गया है, हालांकि कभी-कभी ढलान और किसी भी अन्य मोड के संबंध में संदर्भ वोल्टेज निर्धारित करने के लिए एक अलग बंद लूप का उपयोग किया जाता है। एक पूर्ण पी. आई. डी. प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर व्युत्पन्न घटक को हटा दिया जाता है (या बहुत कम सेट किया जाता है) ताकि प्रणाली से शोर या माप को अवांछित उतार-चढ़ाव पैदा करने से रोका जा सके। एक स्टेटकॉम में प्रणाली की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर वोल्टेज विनियमन या वी. ए. आर. नियंत्रण के अलावा अतिरिक्त तरीके भी हो सकते हैं। उदाहरण सिस्टम हार्मोनिक्स का सक्रिय फ़िल्टरिंग या उत्पादन या भार के आउटेज के कारण सिस्टम शक्ति परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए नियंत्रण प्राप्त करना है। अनुप्रयोग प्रतिक्रियाशील शक्ति के एक तेज, गतिशील और बहु-चतुर्थांश स्रोत के रूप में, एक STATCOM का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है, हालांकि वे दोष या क्षणिक घटनाओं या आकस्मिक घटनाओं के तहत ग्रिड का समर्थन करने के लिए बेहतर हैं। एक लोकप्रिय उपयोग सिस्टम बिजली प्रवाह में सुधार के लिए, एक संचरण रेखा के साथ एक STATCOM रखना है। सामान्य संचालन के तहत STATCOM बहुत कम काम करेगा, हालांकि पास की लाइन में खराबी की स्थिति में, जो बिजली दी जा रही थी, उसे अन्य संचरण लाइनों पर मजबूर किया जाता है। आम तौर पर इसके परिणामस्वरूप बिजली के प्रवाह में वृद्धि के कारण वोल्टेज में गिरावट आती है, लेकिन एक STATCOM उपलब्ध होने के साथ यह वोल्टेज को बढ़ाने के लिए प्रतिक्रियाशील शक्ति की आपूर्ति कर सकता है जब तक कि या तो फॉल्ट को हटा नहीं दिया जाता है (यदि अस्थायी है) या जब तक कि एक निश्चित संधारित्र को स्विच नहीं किया जा सकता है (यदि फॉल्ट स्थायी है)। कुछ मामलों में, एक सबस्टेशन पर एक STATCOM स्थापित किया जा सकता है, जो केवल एक के बजाय कई लाइनों का समर्थन करने में मदद करता है, और उस पर STATCOM के साथ लाइन पर सुरक्षा की जटिलता को कम करने में मदद करता है। उपलब्ध नियंत्रण कार्य के आधार पर, STATCOM का उपयोग अधिक उन्नत अनुप्रयोगों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि सक्रिय फ़िल्टरिंग, पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग (POD), या यहां तक कि सीमित सक्रिय पावर इंटरैक्शन। वितरित ऊर्जा संसाधन (डी. ई. आर.) और ऊर्जा भंडारण के विकास के साथ, इन उपयोगों को सहायता या बढ़ाने के लिए एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. का उपयोग करने पर शोध किया गया है। हाल के शोध का एक क्षेत्र आभासी जड़ता हैः एक एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. के डी. सी. पक्ष पर एक ऊर्जा स्रोत का उपयोग इसे एक समकालिक संघनक या जनरेटर के समान जड़ता प्रतिक्रिया देने के लिए। स्टेटकॉम बनाम एस. वी. सी. मूल रूप से, एक एस. टी. ए. सी. ओ. एम. एक प्रकार का स्थिर वी. ए. आर. प्रतिपूरक (एस. वी. सी.) है, जिसमें मुख्य अंतर यह है कि स्टेटकॉम एक वोल्टेज-स्रोत परिवर्तक है जबकि एक पारंपरिक एस. वी. सी. एक वर्तमान-स्रोत परिवर्तक है। ऐतिहासिक रूप से, स्टैटकॉम एक एसवीसी की तुलना में महंगा रहा है, आंशिक रूप से आईजीबीटी की उच्च लागत के कारण), लेकिन हाल के वर्षों में आईजीबीटी बिजली रेटिंग में वृद्धि हुई है, जिससे अंतर कम हो गया है। एस. वी. सी. की तुलना में एस. टी. ए. टी. सी. ओ. एम. का प्रतिक्रिया समय कम होता है, मुख्य रूप से वोल्टेज स्रोत कनवर्टर के आई. जी. बी. टी. द्वारा प्रदान किए गए तेज-स्विचिंग समय के कारण (थाइरिस्टर को बंद नहीं किया जा सकता है और इसे कम्यूटेट किया जाना चाहिए)। नतीजतन, एक एस. वी. सी. के लिए स्टेटकॉम का प्रतिक्रिया समय एक से दो चक्र बनाम दो से तीन चक्र होता है। STATCOM एसवीसी की तुलना में कम एसी वोल्टेज पर बेहतर प्रतिक्रियाशील शक्ति समर्थन भी प्रदान करता है, क्योंकि एक STATCOM से प्रतिक्रियाशील शक्ति एसी वोल्टेज के साथ रैखिक रूप से कम हो जाती है (धारा को कम एसी वोल्टेज तक भी रेटेड मूल्य पर बनाए रखा जा सकता है), इसके विपरीत बिजली एसवीसी के लिए वोल्टेज के एक वर्ग का कार्य है। एसवीसी का उपयोग गंभीर अंडरवोल्टेज स्थितियों (0.6 पु से कम) में नहीं किया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर को चालू रखने से फॉल्ट साफ होने के बाद क्षणिक ओवरवोल्टेज खराब हो सकता है, जबकि STATCOM 0.2-0.3 पु तक काम कर सकता है (यह सीमा समकालिकता और शीतलन के संभावित नुकसान के कारण है)। एक स्टेटकॉम का पदचिह्न छोटा होता है, क्योंकि इसे टीएससी या फिल्टर के लिए एसवीसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले बड़े संधारित्रों की आवश्यकता नहीं होती है। फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफ. ए. सी. टी.) स्टेटिक वी. ए. आर. कम्पेनसेटर (एस. वी. सी.) सिंक्रोनस कंडेनसर हाई-वोल्टेज डी. सी. (एच. वी. डी. सी.) स्टेटिक सिंक्रोनस सीरीज कम्पेनसेटर (एस. एस. एस. सी.) यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर (यू. पी. एफ. सी.) भी देखें।