Reed Research Reactor
रीड रिसर्च रिएक्टर (आर. आर. आर.) एक शोध परमाणु रिएक्टर है जो पोर्टलैंड, ओरेगन में रीड कॉलेज के परिसर में स्थित है। यह एक पूल-प्रकार का ट्रिगा मार्क I रिएक्टर है, जिसे 1968 में जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाया गया था और तब से परमाणु नियामक आयोग के लाइसेंस के तहत संचालित किया जा रहा है। अधिकतम तापीय उत्पादन 250 किलोवाट है। रिएक्टर में हर साल 1,000 से अधिक आगंतुक आते हैं और यह रीड कॉलेज के भौतिकी और रसायन विज्ञान विभागों के साथ-साथ अन्य विभागों में भी कार्य करता है। ऑपरेशन आर. आर. आर. दुनिया का एकमात्र शोध रिएक्टर है जिसका स्वामित्व और संचालन एक स्नातक शैक्षणिक संस्थान द्वारा किया जाता है। इसका संचालन और रखरखाव स्नातक कॉलेज के छात्रों द्वारा एक निदेशक और संचालन प्रबंधक की देखरेख में किया जाता है जो कॉलेज के कर्मचारियों के सदस्य होते हैं। यह सुविधा कॉलेज के बाहर एक व्यापक समुदाय को वैज्ञानिक विकिरण सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन इसका प्राथमिक मिशन छात्र द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान, प्रशिक्षण और व्यावहारिक शिक्षा के लिए है। रीड रिसर्च रिएक्टर का उद्देश्य थर्मल न्यूट्रॉन का उत्पादन करना है। इसका उपयोग मुख्य रूप से न्यूट्रॉन सक्रियण के लिए रेडियो आइसोटोप का उत्पादन करने या सामग्री के नमूनों की संरचना का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। स्नातक नेतृत्व आर. आर. आर. खुद को अन्य विश्वविद्यालय अनुसंधान रिएक्टरों से इस तथ्य से अलग करता है कि यह एकमात्र रिएक्टर है जो पूरी तरह से स्नातक छात्रों द्वारा चलाया जाता है और लगभग विशेष रूप से स्नातक डिग्री कार्यक्रमों की सेवा करता है। वास्तव में, रीड कॉलेज में कोई परमाणु इंजीनियरिंग या कोई इंजीनियरिंग कार्यक्रम भी नहीं है। इस सुविधा का उपयोग अनुसंधान परियोजनाओं में किया जाता है, जो अक्सर परिसर द्वारा ही संचालित की जाती हैं। नवंबर 2018 तक, रिएक्टर को संचालित करने के लिए लगभग 40 छात्रों को लाइसेंस प्राप्त है। इस तरह का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, छात्रों को परमाणु सुरक्षा पर एक वर्ष के सेमिनार में भाग लेना चाहिए और उसके बाद परमाणु नियामक आयोग द्वारा प्रशासित एक परीक्षा में भाग लेना चाहिए। जब एबीसी के "रेडियोएक्टिव रोडट्रिप" प्राइमटाइम स्पेशल द्वारा सुविधाओं का दौरा किया गया था, तो यह तथ्य कि स्कूल में कोई इंजीनियरिंग कार्यक्रम नहीं था, इस बात के प्रमाण के रूप में माना जाता था कि विश्वविद्यालय के रिएक्टरों को कभी-कभी एक वैध शोध उपकरण के बजाय स्थिति के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। रीड कॉलेज में सार्वजनिक मामलों के निदेशक एडवर्ड हर्शे ने कहा कि यह एबीसी वेबसाइट से एक उद्धरण हैः विश्वविद्यालय प्रतिक्रियाः रिएक्टर एक "शून्य-जोखिम सुविधा" है, और कोई प्रशंसनीय तरीका नहीं है कि यह एक खतरा है। हालांकि स्कूल में कोई परमाणु इंजीनियरिंग विभाग नहीं है-या उस मामले के लिए कोई इंजीनियरिंग विभाग नहीं है-रसायन विज्ञान और भौतिकी के छात्र इसे एक संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। हर्शे ने कहा कि रिएक्टर रीड के लिए एक "ब्रैगिंग पॉइंट" है। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक साफ-सुथरी सुविधा है।" "शून्य-जोखिम सुविधा" टिप्पणी रिएक्टर डिजाइन को दर्शाती है जो एक बहुत ही मजबूत नकारात्मक तापमान गुणांक के साथ एक पिन-प्रकार कम समृद्ध यूरेनियम प्राकृतिक परिसंचरण संचालित एलडब्ल्यूआर है। इस प्रकार, रिएक्टर को अधिक गर्म करना असंभव है, यहां तक कि अचानक प्रतिक्रियाशीलता डालने के मामले में भी। विकिरण सुविधाओं में ऐसे उपकरण शामिल हैं जिनका उपयोग विकिरण किए जाने वाले नमूनों को रखने, स्थानांतरित करने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। वायवीय स्थानांतरण प्रणाली वायवीय स्थानांतरण प्रणाली (जिसे बोलचाल की भाषा में "खरगोश प्रणाली" के रूप में जाना जाता है) में अपने संबंधित पंप और पाइपिंग के साथ कोर के बाहरी वलय में एक विकिरण कक्ष होता है। यह नमूनों को रिएक्टर कोर के अंदर और बाहर बहुत तेजी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, जबकि रिएक्टर बिजली पर होता है। वायवीय स्थानांतरण प्रणाली के नियमित उपयोग में नमूनों को शीशियों में रखना शामिल है, जिन्हें बदले में विशेष कैप्सूल में रखा जाता है जिन्हें "खरगोश" के रूप में जाना जाता है। कैप्सूल को रिएक्टर के बगल में रेडियोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला में प्रणाली में लोड किया जाता है और फिर एक पूर्व निर्धारित समय के लिए मूल-विकिरण स्थिति में वायवीय रूप से स्थानांतरित किया जाता है। इस अवधि के अंत में, नमूने को वापस प्राप्त करने वाले टर्मिनल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां इसे माप के लिए हटा दिया जाता है। कोर से टर्मिनल तक स्थानांतरण का समय सात सेकंड से भी कम है, जिससे नमूनों को विकिरणित करने की यह विधि विशेष रूप से छोटे अर्ध-जीवन वाले रेडियो आइसोटोप से जुड़े प्रयोगों के लिए उपयोगी है। जब रिएक्टर पूर्ण शक्ति पर होता है तो कोर टर्मिनल में प्रवाह लगभग 5x1012 n/cm2/s होता है। घूर्णन नमूना रैक घूर्णन नमूना रैक (आलसी सुसान) ग्रेफाइट परावर्तक के शीर्ष पर एक कुएं में स्थित है जो कोर को घेरता है। रैक में 40 ट्यूबलर रिसेप्टेकल्स की एक गोलाकार सरणी होती है। प्रत्येक पात्र दो ट्रिगा-प्रकार के विकिरण नलियों को समायोजित कर सकता है, ताकि किसी भी एक समय में 80 अलग-अलग नमूनों को विकिरणित किया जा सके। इस प्रणाली में (आंतरिक व्यास, लंबी) तक की शीशियों का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी ज्यामिति के आधार पर, दो शीशियों को जोड़कर लगभग एक नमूने को विकिरणित किया जा सकता है। रिएक्टर के शुरू होने से पहले नमूनों को नमूना रैक में लोड किया जाता है। विकिरण के दौरान रैक स्वचालित रूप से घूमता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक नमूने को समान न्यूट्रॉन प्रवाह प्राप्त हो। आमतौर पर, घूर्णन रैक का उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा तब किया जाता है जब लंबे विकिरण समय (आमतौर पर पांच मिनट से अधिक) की आवश्यकता होती है। घूर्णन रैक स्थिति में औसत तापीय न्यूट्रॉन प्रवाह पूर्ण शक्ति पर 6.0 के कैडमियम अनुपात के साथ लगभग 2 × 1012 n/cm2/s है। रिएक्टर बंद होने पर नमूना रैक का उपयोग गामा विकिरण के लिए भी किया जा सकता है। नमूना रैक में बंद गामा प्रवाह लगभग 3 आर/मिनट है। केंद्रीय थिम्बल, जो लगभग व्यास में पानी से भरा विकिरण कक्ष है, उच्चतम उपलब्ध न्यूट्रॉन प्रवाह प्रदान करता है, लगभग 1.4x1013 n/cm2/s। हालांकि, इसमें केवल एक विशेष रूप से स्थित विकिरण पात्र होता है, जिसमें लंबाई और व्यास में एक गुहा होती है। ईंधन तत्वों में से एक को विकिरण कक्ष से बदलकर एक अन्य इन-कोर स्थान उपलब्ध है। चैम्बर कोर के भीतर ही ईंधन-तत्व की स्थिति में फिट बैठता है। व्यास में पन्नी-प्रविष्टि छेद, ग्रिड प्लेटों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर ड्रिल किए जाते हैं। ये छेद कोर के न्यूट्रॉन फ्लक्स मानचित्र प्राप्त करने के लिए, कोर में फ्लक्स तारों वाले विशेष धारकों को डालने की अनुमति देते हैं। इन-पूल सुविधाओं को बड़े नमूनों के लिए कोर के पास, इन-पूल विकिरण सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है। न्यूट्रॉन फ्लक्स आलसी सुसान की तुलना में कम होंगे और नमूने के स्थान पर निर्भर करेंगे। संदर्भ बाहरी लिंक ओरेगन परमाणु अनुसंधान रिएक्टर रीड कॉलेज परिसर में 1968 प्रतिष्ठान