Thames Water Ring Main
थेम्स वाटर रिंग मेन (टी. डब्ल्यू. आर. एम., पूर्व में लंदन वाटर रिंग मेन) लगभग ठोस सुरंगों की एक प्रणाली है जो मध्य लंदन के भीतर वितरण के लिए थेम्स और ली नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में जल उपचार कार्यों से पीने के पानी को स्थानांतरित करती है। लंदन के जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का एक प्रमुख हिस्सा, प्रारंभिक रिंग का निर्माण थेम्स वाटर द्वारा 1988 और 1993 के बीच £ (£ in के बराबर) की लागत से किया गया था, और जब पूरा हुआ, तो यह यूके की सबसे लंबी सुरंग थी। 2007 और 2010 के बीच दो विस्तार का निर्माण किया गया था। अवलोकन रिंग मेन में एक प्रमुख लूप शामिल है जो हैम्पटन, वॉल्टन, एशफोर्ड और केम्पटन जल उपचार कार्यों को पश्चिम लंदन में समूहबद्ध करता है, मध्य लंदन को ब्रिक्स्टन के माध्यम से एक दक्षिणी शाखा और क्यू के माध्यम से उत्तरी शाखा से जोड़ता है। स्पर्स वाल्थमस्टो के पास कॉपरमिल्स वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स और ऑनर ओक में जलाशय और पंपिंग स्टेशन तक जाती है। इस प्रणाली की कुल हस्तांतरण क्षमता 1.8 गीगालिटर (1.8×109 लीटर) प्रति दिन है। रिंग मेन अधिकांश जल मार्गों के नीचे, जमीन के स्तर से नीचे और समुद्र तल से लगभग नीचे स्थित है। सुरंग ज्यादातर आंतरिक व्यास की है, सिवाय एशफोर्ड कॉमन और क्यू के बीच के खंड को छोड़कर, जहां यह है। यह सतह से 21 ऊर्ध्वाधर शाफ्ट द्वारा जुड़ा हुआ है जो जमीन के स्तर तक फैला हुआ है। तर्क रिंग मेन के निर्माण से पहले, लंदन के भीतर कई ट्रंक मेन के माध्यम से पानी स्थानांतरित किया गया था, जो ज्यादातर सतह के ठीक नीचे स्थित था। दुनिया के कुछ सबसे पुराने परिचालन दबाव मुख्य-1838 से सबसे पुराना डेटिंग-जंग से चड्डी कमजोर हो गई थी। इसके अतिरिक्त, पानी की बढ़ती मांग के साथ-साथ वाहन यातायात के कारण बाहरी दबाव में वृद्धि के कारण दबाव की आवश्यकता बढ़ गई थी। इन समस्याओं को प्रणाली की अतिरेकता की कमी से बढ़ा दिया गया था, जिसने निवारक रखरखाव को सीमित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप रिसाव की संख्या बढ़ गई थी। रिंग मुख्य ने उन पर रखी गई मांग को कम करके उच्च-स्तरीय चड्डी के परिचालन जीवन को बढ़ाया, और अतिरेक के बढ़े हुए स्तर को प्रदान करके, उन्हें अधिक आसानी से अलग करने और बनाए रखने में सक्षम बनाया। निर्माण मुख्य का निर्माण दो चरणों में किया गया थाः 1988 से 1991 में दक्षिणी चरण और 1991 से 1993 में उत्तरी चरण। कॉपरमिल्स वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स और स्टोक न्यूविंगटन के बीच एक ही समय में एक सुरंग भी बनाई गई थी, हालांकि यह बाद के विस्तार चरण तक बाकी रिंग से जुड़ी नहीं थी। परियोजना को भौगोलिक रूप से चरणों में विभाजित किया गया था, अलग से अनुबंधित किया गया था और बड़े पैमाने पर एक साथ निर्माण किया गया था। विभिन्न ठेकेदारों के काम के परिणामस्वरूप सुरंग के विवरण में मामूली बदलाव हुए। सुरंगों का निर्माण इंटरलॉकिंग वेजलॉक लाइनिंग के साथ सुरंग बोरिंग मशीनों का उपयोग करके किया गया था। परियोजना के दक्षिणी चरण ने मौजूदा दक्षिणी सुरंग मुख्य का नवीनीकरण और पुनः उपयोग किया, जो 1974 में एशफोर्ड कॉमन और मर्टन के बीच पूरा हुआ, लेकिन अन्यथा परियोजना में बिल्कुल नई सुरंगें शामिल थीं। सुरंग से पानी निकालने और इसे जल वितरण नेटवर्क में भेजने के लिए परियोजना के हिस्से के रूप में ग्यारह नए पंपिंग स्टेशनों का निर्माण किया गया था। इन्हें सबसे बड़ी मांग के साथ लंदन के क्षेत्रों में पानी पहुँचाने के लिए तैनात किया गया था, जिसका अक्सर मतलब था कि उनका निर्माण उन स्थानों पर किया जाना था जहाँ जगह अधिक थी। तीन स्थानों-बैरो हिल, हॉलैंड पार्क एवेन्यू और पार्क लेन-में पंपिंग स्टेशनों का निर्माण पूरी तरह से भूमिगत किया गया था। एक बार रिंग मुख्य पूरा हो जाने के बाद, यह परिकल्पना की गई थी कि बार्न एल्म्स, स्टोक न्यूविंगटन, सुरबिटॉन और हॉर्नसी में चार मौजूदा जल उपचार कार्यों को बंद कर दिया जाएगा, हालांकि हॉर्नसी अंततः खुला रहा। भूविज्ञान मुख्य रूप से लंदन मिट्टी के भीतर स्थित है जिसमें ऊपरी जलोढ़ और अंतर्निहित लैम्बेथ समूह और थानेट रेत के भीतर खंड हैं। लंदन मिट्टी की लंबाई की प्रधानता डिजाइन द्वारा है, क्योंकि आसानी से खुदाई की जा सकती है, काफी हद तक अभेद्य और कम समय के लिए कुछ हद तक आत्म-सहायक यह एक आदर्श टनलिंग सामग्री है। जहाँ डिजाइन के लिए लैम्बेथ समूह और थानेट रेत में प्रवेश की आवश्यकता थी, वहाँ सुरंग बनाना काफी अधिक कठिन था। विशेष रूप से, थानेट रेत को एक उच्च उबाऊ टोक़ की आवश्यकता होती है, जो अत्यधिक अपघर्षक है और, सबसे चुनौतीपूर्ण रूप से, अंतर्निहित चक के साथ निरंतर पानी की मेज को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से पारगम्य है और दबाव पर मापा जाता है। टूटिंग बेक कॉमन के पास खुदाई करते समय थानेट रेत में एक अप्रत्याशित प्रवेश के कारण सुरंग में बाढ़ आ गई और एक सुरंग खोदने वाली मशीन को अस्थायी रूप से छोड़ दिया गया। थानेट रेत के साथ एक और समस्या ग्लौकनाइट की उपस्थिति थी, जो हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण करती है। परिणामस्वरूप डी-ऑक्सीजन हवा के परिणामस्वरूप एक पंप-आउट शाफ्ट की खुदाई के दौरान दो मौतें हुईं। 2007 और 2010 के बीच, रिंग मुख्य के लिए दो विस्तार का निर्माण किया गया था। न्यू रिवर हेड और स्टोक न्यूविंगटन के बीच एक सुरंग का निर्माण किया गया था, जो रिंग के मुख्य हिस्से को कॉपरमिल्स जल उपचार कार्यों से जोड़ती है, जिसे प्रारंभिक निर्माण चरण में बनाया गया था। ब्रिक्स्टन और ऑनर ओक के बीच एक सुरंग का भी निर्माण किया गया था। इन विस्तारों ने रिंग मुख्य की स्थानांतरण क्षमता में 500 मिलियन लीटर प्रति दिन की वृद्धि की। हाइड्रोलिक्स प्रवाह मुख्य के माध्यम से सेवा जलाशयों के ड्राइविंग हेड के नीचे गुरुत्वाकर्षण द्वारा होता है। इसकी गहराई के कारण, पाइपलाइन कुछ दबाव में है। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन शायद ही कभी जमीनी स्तर से अधिक होती है। प्रवेश करने के लिए, आपूर्ति पानी को पंप-आउट शाफ्ट पर वितरण क्षेत्रों में पंप किया जाता है। कुछ मामलों में, मुख्य को एक जलाशय माना जा सकता है, जिससे आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति की जाती है। मांग में इस गतिशील भिन्नता का एक संकेत यह है कि न्यूनतम हाइड्रोलिक स्तर बैटरसी और पार्क लेन पंप-आउट शाफ्ट के बीच चलता है। लूप को अतिरेक प्रदान करने के लिए बंद किया जाता है जो रिंग पर किसी भी खंड को अलग करने और रखरखाव के लिए किसी भी शाफ्ट को आपूर्ति में बाधा डाले बिना निकालने की अनुमति देता है, न कि हाइड्रोलिक कारणों से। शाफ्ट मुख्य सतह को जोड़ने वाले 21 शाफ्टों को विभाजित किया गया हैः 5 जल उपचार कार्य (डब्ल्यूटीडब्ल्यू), जो स्वच्छ पानी की आपूर्ति करते हैं, 11 पंपिंग स्टेशन (पीएस), जो मुख्य से पानी निकालते हैं, 3 प्रवेश शाफ्ट, जहां कोई जल हस्तांतरण नहीं होता है, और 2 भंडारण स्थान, जहां मांग में उतार-चढ़ाव के रूप में पानी की आपूर्ति या निकासी की जाती है। नॉर्थ लेग एशफोर्ड कॉमन-डब्ल्यूटीडब्ल्यू केम्पटन पार्क-डब्ल्यूटीडब्ल्यू मोगडेन, आइलवर्थ-एक्सेस क्यू-पीएस बार्न्स-बैलेंसिंग स्टोरेज हॉलैंड पार्क एवेन्यू-पीएस बैरो हिल, प्रिमरोज़ हिल-पीएस साउथ लेग एशफोर्ड कॉमन-डब्ल्यूटीडब्ल्यू वाल्टन-डब्ल्यूटीडब्ल्यू हैम्पटन-डब्ल्यूटीडब्ल्यू सुरबिटॉन-पीएस हॉग्समिल-एक्सेस रेन्स पार्क-एक्सेस मर्टन-पीएस स्ट्रीथम-पीएस ब्रिक्स्टन-पीएस बैटरसी-पीएस पार्क लेन-पीएस बैरो हिल-पीएस नॉर्थ एक्सटेंशन बैरो हिल-पीएस न्यू रिवर हेड-पीएस स्टोक न्यूइंगटन-पीएस कॉपरमिल्स-डब्ल्यूटीडब्ल्यू साउथ एक्सटेंशन ब्रिक्स्टन-पीएस ऑनर ओक-अंडरग्राउंड स्टोरेज संदर्भ लंदन रिंग में बाहरी जल अवसंरचना सुरंगों को जोड़ते हैं।