Armoured cable
विद्युत बिजली वितरण में, बख्तरबंद केबल का अर्थ आमतौर पर स्टील तार बख्तरबंद केबल (एस. डब्ल्यू. ए.) होता है जो मुख्य बिजली की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन की गई एक कठोर बिजली केबल है। यह कई बख्तरबंद विद्युत केबलों में से एक है-जिसमें 11 केवी केबल और 33 केवी केबल शामिल हैं-और यह भूमिगत प्रणालियों, बिजली नेटवर्क और केबल डक्टिंग में पाया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग कवच के लिए भी किया जा सकता है, और ऐतिहासिक रूप से लोहे का उपयोग किया जाता था। पनडुब्बी संचार केबलों पर भी कवच का प्रयोग किया जाता है। निर्माण एस. डब्ल्यू. ए. केबल के विशिष्ट निर्माण को निम्नानुसार तोड़ा जा सकता हैः चालकः इसमें सादे फंसे हुए तांबे होते हैं (केबलों को लचीलेपन की डिग्री को इंगित करने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग 2 ब्रिटिश मानक बी. एस. ई. एन. 60228:2005 द्वारा निर्धारित कठोर फंसे हुए तांबे के कंडक्टरों को संदर्भित करता है) इन्सुलेशनः क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथिलीन (एक्स. एल. पी. ई.) का उपयोग कई बिजली केबलों में किया जाता है क्योंकि इसमें अच्छा जल प्रतिरोध और उत्कृष्ट विद्युत गुण होते हैं। तारों में इन्सुलेशन यह सुनिश्चित करता है कि कंडक्टर और अन्य धातु पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में न आएं। बिस्तरः पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) बिस्तर का उपयोग केबल की आंतरिक और बाहरी परतों के बीच एक सुरक्षात्मक सीमा प्रदान करने के लिए किया जाता है। कवचः स्टील तार कवच यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि केबल उच्च दबाव का सामना कर सकता है, सीधे दफन किया जा सकता है और बाहरी या भूमिगत परियोजनाओं में उपयोग किया जा सकता है। कवच आमतौर पर पृथ्वी से जुड़ा होता है और कभी-कभी केबल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणों के लिए परिपथ सुरक्षात्मक संवाहक ("पृथ्वी तार") के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आवरणः एक काला पीवीसी आवरण केबल के सभी घटकों को एक साथ रखता है और बाहरी तनावों से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। एस. डब्ल्यू. ए. केबल का पी. वी. सी. संस्करण, जो ऊपर वर्णित है, ब्रिटिश मानक बी. एस. 5467 और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग मानक आई. ई. सी. 60502 दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे एस. डब्ल्यू. ए. बी. एस. 5467 केबल के रूप में जाना जाता है और इसकी वोल्टेज रेटिंग 600/1000 वी. है। एस. डब्ल्यू. ए. केबल को आम तौर पर मुख्य केबल, बख्तरबंद केबल, बिजली केबल और पुस्तिका बख्तरबंद केबल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। हालांकि, पावर केबल नाम 6381वाई, एनवाईसीवाई, एनवाईवाई-जे और 6491एक्स केबल सहित केबलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होता है। एल्यूमीनियम तार बख्तरबंद केबल स्टील तार कवच का उपयोग केवल केबल के बहु-कोर संस्करणों पर किया जाता है। एक मल्टीकोर केबल, जैसा कि नाम से पता चलता है, वह है जहाँ कई अलग-अलग कोर होते हैं। जब केबल में केवल एक कोर होता है, तो स्टील के तार के बजाय एल्यूमीनियम तार कवच (ए. डब्ल्यू. ए.) का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्यूमीनियम गैर-चुंबकीय है। एकल कोर केबल में धारा द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन किया जाता है। यह स्टील के तार में एक विद्युत प्रवाह को प्रेरित करेगा, जो अत्यधिक गर्मी का कारण बन सकता है। मिट्टी के लिए कवच का उपयोग केबल द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों को मिट्टी प्रदान करने के साधन के रूप में कवच का उपयोग (एक कार्य जिसे तकनीकी रूप से सर्किट प्रोटेक्टिव कंडक्टर या सी. पी. सी. के रूप में जाना जाता है) विद्युत स्थापना उद्योग के भीतर बहस का विषय है। कभी-कभी ऐसा होता है कि केबल के भीतर एक अतिरिक्त कोर को सी. पी. सी. के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइन और न्यूट्रल के लिए दो कोर केबल का उपयोग करने के बजाय और सी. पी. सी. के रूप में कवच का उपयोग करने के बजाय, तीन कोर केबल का उपयोग किया जाता है) या सी. पी. सी. के रूप में काम करने के लिए केबल के साथ एक बाहरी पृथ्वी तार चलाया जाता है। प्राथमिक चिंताएं कोर की तुलना में कवच की सापेक्ष चालकता (जो केबल के आकार में वृद्धि के साथ कम हो जाती है) और विश्वसनीयता के मुद्दे हैं। आधिकारिक स्रोतों द्वारा हाल के लेखों ने अभ्यास का विस्तार से विश्लेषण किया है और निष्कर्ष निकाला है कि, अधिकांश स्थितियों के लिए, यूके वायरिंग नियमों के तहत सीपीसी के रूप में काम करने के लिए कवच पर्याप्त है। एस. डब्ल्यू. ए. बी. एस. 6724 केबल एस. डब्ल्यू. ए. केबल का निर्माण इच्छित उपयोग पर निर्भर करता है। जब बिजली केबल को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, एक लो स्मोक जीरो हैलोजन (एलएसजेडएच) समकक्ष, जिसे एसडब्ल्यूए बीएस 6724 केबल कहा जाता है, का उपयोग किया जाना चाहिए। 1987 में लंदन में किंग्स क्रॉस की आग के बाद लंदन के सभी भूमिगत तारों पर एल. एस. जेड. एच. शीथिंग का उपयोग करना अनिवार्य हो गया-कई मौतें जहरीली गैस और धुएँ के कारण हुई थीं। नतीजतन, एल. एस. जेड. एच. केबलों को अब अत्यधिक आबादी वाले संलग्न सार्वजनिक क्षेत्रों में उपयोग के लिए अनुशंसित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आग के संपर्क में आने पर हेलोजन के गैर-विषाक्त स्तर और धुएँ के निम्न स्तर का उत्सर्जन करते हैं। एस. डब्ल्यू. ए. केबल बी. एस. 6724-जो ब्रिटिश मानक बी. एस. 6724 की आवश्यकताओं को पूरा करता है-में एल. एस. जेड. एच. बिस्तर और एक काला एल. एस. जेड. एच. आवरण है। दूरसंचार में उपयोग बख्तरबंद केबल का उपयोग मछली पकड़ने वाले जहाजों और वन्यजीवों द्वारा नुकसान से बचाने के लिए पनडुब्बी संचार केबल के लिए किया जाता है। टेलीग्राफ ले जाने वाले शुरुआती तारों में लोहे के तार कवच का उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में स्टील में बदल गया। इनमें से पहला 1851 में सबमरीन टेलीग्राफ कंपनी द्वारा बिछाई गई इंग्लिश चैनल के पार एक केबल थी। कई और टेलीग्राफ, और बाद में, टेलीफोन केबल जल्द ही कई कोर के साथ आए। आधुनिक केबल तांबे के कोर के बजाय फाइबर-ऑप्टिक केबल होते हैं। पहला ट्रान्साटलांटिक फाइबर-ऑप्टिक केबल 1988 में टी. ए. टी.-8 था। विद्युत केबल विद्युत तार संदर्भ विद्युत तारों बिजली तारों को भी देखें।