SY control cable
एस. वाई. नियंत्रण केबल एक लचीला उपकरण विद्युत केबल है जिसे प्रक्रिया स्वचालन के क्षेत्र में माप, नियंत्रण या विनियमन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक लचीली मल्टीकोर केबल है, जिसमें (वर्ग 5) तांबे के कंडक्टर और यांत्रिक सुरक्षा के लिए एक गैल्वनाइज्ड स्टील वायर ब्रैड (जी. एस. डब्ल्यू. बी.) है। केबल आमतौर पर पी. वी. सी. इन्सुलेशन, बिस्तर और एक पारदर्शी पी. वी. सी. आवरण के साथ निर्मित होती है। पारदर्शी आवरण का अर्थ है बिगड़ने, क्षति या क्षरण के संकेतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। एस. वाई. की वोल्टेज रेटिंग 300/500 V है। यू. के. में ई. एल. वी. के ऊपर के वोल्टेज पर एस. वाई. केबल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दोषपूर्ण परिस्थितियों में वर्तमान वहन क्षमता के लिए वेणी बी. एस. 7671 को पूरा नहीं करती है। केवल बीएस 7671 में उल्लिखित केबलों का उपयोग किया जाना चाहिए जब तक कि डिजाइनर यह न दिखा सके कि उपयोग की गई केबल समान मानकों को पूरा करती है। हालांकि ब्रैड का संयुक्त क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र अर्थिंग के लिए एडियाबेटिक समीकरण आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन एस. डब्ल्यू. ए. केबल की तुलना में तुलनात्मक रूप से बड़े अंतराल के साथ बहुत महीन तारों से बनी ब्रैड की प्रकृति का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट स्थितियों में महीन तार पिघल सकते हैं और इसलिए ब्रैड अब पेंच या नाखून जैसी भेदक वस्तु के संपर्क में नहीं रहेगा। बाजार में कुछ एस. वाई. केबल खराब मानक के हैं, जिनमें जी. एस. डब्ल्यू. बी. कवरेज के मामले 20 प्रतिशत से कम हैं। बिना किसी मानक सेट के, कम खरीद लागत पर बाजार में खराब गुणवत्ता वाले केबल उपलब्ध हैं-लेकिन इस केबल का जीवन काफी कम होगा। 55 प्रतिशत से अधिक का जी. एस. डब्ल्यू. बी. कवरेज स्वीकार्य मानक एस. वाई. तक पहुँच जाता है। उपयोग एस. वाई. नियंत्रण केबल यू. के. में निश्चित तारों के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं जिनके लिए बी. एस. 7671 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन की आवश्यकता होती है। एस. वाई. केबल का उपयोग पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह बाहरी आवरण को नुकसान पहुंचाता है जिससे दरार पड़ जाती है और फिर चोटी पर जंग लग जाती है क्योंकि पानी क्षतिग्रस्त आवरण में प्रवेश करता है। एस. वाई. नाम की उत्पत्ति सी. ई. एन. ई. एल. ई. सी. कोड में-इलेक्ट्रोटेक्निकल मानकीकरण के लिए यूरोपीय समिति-एस. वाई. में एस का अर्थ स्टील तार की चोटी है, और वाई का अर्थ पीवीसी है। एस. वाई. कंट्रोल केबल को आम तौर पर इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, फ्लेक्सिबल या ब्रेडेड कंट्रोल केबल और कंट्रोल फ्लेक्स के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। सीवाई और वाईवाई नियंत्रण केबल प्रक्रिया स्वचालन के क्षेत्र में तीन अलग-अलग प्रकार के नियंत्रण केबल हैंः सीवाई, वाईवाई और एसवाई केबल। अपनी जी. एस. डब्ल्यू. बी. चोटी के साथ एस. वाई. मध्यम से उच्च यांत्रिक तनाव वाले प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त है। YY और CY नियंत्रण केबल निर्माण में बहुत समान हैं, लेकिन स्टील तार द्वारा प्रदान की गई यांत्रिक सुरक्षा के बिना। वाईवाई एक बहुमुखी केबल है जो केवल हल्के यांत्रिक तनाव वाले वातावरण में अच्छी तरह से काम करती है और सीवाई केबल में एक टिन वाले तांबे के तार की चोटी और पॉलिएस्टर बाइंडर टेप होता है, जो बाहरी विद्युत चुम्बकीय प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है। विद्युत केबल संदर्भ औद्योगिक स्वचालन संकेत केबल भी देखें।