Chilled water
ठंडा पानी एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग अक्सर एक इमारत की हवा और उपकरणों को ठंडा करने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां कई अलग-अलग कमरों को अलग से नियंत्रित किया जाना चाहिए, जैसे कि एक होटल। ठंडे पानी की आपूर्ति एक विक्रेता द्वारा की जा सकती है, जैसे कि एक सार्वजनिक उपयोगिता, या उस इमारत के स्थान पर बनाई जा सकती है जो इसका उपयोग करेगी, जो कि मानक रहा है। उपयोग ठंडा पानी ठंडा करना विशिष्ट आवासीय वातानुकूलन से बहुत अलग नहीं है जहां हवा को ठंडा करने के लिए पानी को चिलर से एयर हैंडलर इकाई में पंप किया जाता है। चाहे कोई भी इसे प्रदान करे, ठंडा पानी (4 और 7 डिग्री सेल्सियस (39-45 °F) के बीच) एक एयर हैंडलर के माध्यम से पंप किया जाता है, जो हवा से गर्मी को पकड़ता है, फिर पूरे क्षेत्र में हवा को ठंडा करने के लिए फैलाता है। उत्पन्न स्थल एक शीतल जल प्रणाली के हिस्से के रूप में, कंडेनसर का पानी जल चिलर के कंडेनसर बैरल में रेफ्रिजरेंट से गर्मी को अवशोषित करता है और फिर वापसी लाइनों के माध्यम से एक शीतलन टावर में भेजा जाता है, जो एक गर्मी विनिमय उपकरण है जिसका उपयोग अपशिष्ट गर्मी को वातावरण में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कूलिंग टावर तापमान को किस हद तक कम करता है, यह बाहरी तापमान, सापेक्ष आर्द्रता और वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। ठंडे पानी के परिपथ में पानी को वाटर चिलर में जाने से पहले गीले-बल्ब के तापमान या सूखे-बल्ब के तापमान तक कम किया जाएगा, जहां इसे 4 और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडा किया जाता है और एयर हैंडलर को पंप किया जाता है, जहां चक्र दोहराया जाता है। आवश्यक उपकरणों में चिलर, कूलिंग टावर, पंप और विद्युत नियंत्रण उपकरण शामिल हैं। इनके लिए प्रारंभिक पूंजी परिव्यय पर्याप्त है और रखरखाव लागत में उतार-चढ़ाव हो सकता है। भौतिक संयंत्र के लिए भवन डिजाइन और उपकरणों तक पहुंच में पर्याप्त जगह शामिल होनी चाहिए। उपयोगिता उत्पन्न हुआ ठंडा पानी, हवा से गर्मी को अवशोषित करने के बाद, वापसी लाइनों के माध्यम से उपयोगिता सुविधा में वापस भेजा जाता है, जहां पिछले खंड में वर्णित प्रक्रिया होती है। उपयोगिता से उत्पन्न ठंडा पानी संपत्ति में शीतलक और शीतलन टावरों की आवश्यकता को समाप्त करता है, पूंजी परिव्यय को कम करता है और चल रही रखरखाव लागत को समाप्त करता है। बचाया गया भौतिक स्थान भी किराए पर देने योग्य हो सकता है, जिससे राजस्व में वृद्धि हो सकती है। कई शहरों में 1960 के दशक से उपयोगिता आपूर्ति किए गए ठंडे पानी का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है, और उपकरण, नियंत्रण और खाई रहित स्थापना में तकनीकी प्रगति ने दक्षता में वृद्धि की है और लागत को कम किया है। उपयोगिता द्वारा आपूर्ति किए गए ठंडे पानी का लाभ पैमाने की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। एक उपयोगिता एक बड़ी प्रणाली को अधिक किफायती तरीके से संचालित कर सकती है, जबकि एक ग्राहक एक इमारत में व्यक्तिगत प्रणाली को संचालित कर सकता है। उपयोगिता के सिस्टम में अचानक आउटेज से बचाने के लिए बैक-अप क्षमता भी है। इस तरह के "बीमा" की लागत भी एक व्यक्तिगत संरचना की तुलना में काफी कम है। उपयोग के लिए आपूर्ति किए गए ठंडे पानी का उपयोग सबसे अधिक लागत प्रभावी होता है जब इसे इमारत के बुनियादी ढांचे में डिजाइन किया जाता है या जब चिलर/कूलिंग टॉवर उपकरण को बदला जाना चाहिए। वाणिज्यिक ग्राहक अक्सर ठंडा पानी खरीदकर अपनी वातानुकूलन लागत को 10-20% से कम करते हैं। ठंडे पानी का भंडारण पानी को रात में भी ठंडा किया जा सकता है, जहां बिजली ऑफ-पीक दरों पर उपलब्ध होती है, फिर अगले दिन ठंडा करने के लिए आवश्यकता होने तक एक बड़े, अछूते टैंक में संग्रहीत किया जाता है। संदर्भ बाहरी लिंक शीत जल संयंत्र डिजाइन और विनिर्देशन गाइड शीतलन प्रौद्योगिकी ताप, वेंटिलेशन और वातानुकूलन यांत्रिक इंजीनियरिंग