Flame spread
ज्वाला प्रसार, या सतह जलने की विशेषताओं की रेटिंग, एक सामग्री की तेजी से जलने और लपटों को फैलाने की प्रवृत्ति की प्रयोगशाला मानक परीक्षण पद्धति द्वारा प्राप्त एक श्रेणी है। ज्वाला के प्रसार को निर्धारित करने के कई मानकीकृत तरीके हैं, परीक्षण तरीके एन. एफ. पी. ए. 255 भवन निर्माण सामग्री की सतह जलने की विशेषताओं के परीक्षण की मानक विधि, भवन निर्माण सामग्री की सतह जलने की विशेषताओं के लिए ए. एस. टी. एम. ई. 84 मानक परीक्षण विधि का उपयोग करती है। यह परीक्षण विधि स्टेनर सुरंग परीक्षण का उपयोग करके एक क्षैतिज परीक्षण नमूने के नीचे की ओर लौ की वृद्धि को मापती है। परिणाम एक लौ प्रसार सूचकांक (एफ. एस. आई.) की व्युत्पत्ति है, जो एक गैर-आयामी संख्या है जिसे एक सापेक्ष पैमाने पर रखा जाता है जिसमें एस्बेस्टस-सीमेंट बोर्ड का मान 0 होता है, और लाल ओक की लकड़ी का मान 100 होता है। इस परीक्षण विधि द्वारा एफ. एस. आई. का मूल्यांकन इस बात की अच्छी समझ प्रदान नहीं करता है कि कुछ सामग्रियों के लिए आग पूरे पैमाने पर कैसे फैलती है, जैसे कि एक कमरे में। विशेष रूप से, थर्मोप्लास्टिक्स जैसी टपकने वाली सामग्रियों के परिणाम, दीवारों और छत पर स्थापित आग के खतरे का संकेत नहीं देते हैं क्योंकि वे परीक्षण कक्ष में क्षैतिज छत के नीचे से पिघल जाते हैं और टपकते हैं। चूँकि परीक्षण विधि यह मापती है कि परीक्षण कक्ष से कितनी दूर आग आगे बढ़ी, इस प्रकार की "आग की प्रगति की कमी" एक भ्रामक एफ. एस. आई. प्रदान करती है। इस तरह के प्रतिबंधों को दूर करने के लिए, एक नई परीक्षण विधि, एन. एफ. पी. ए. 286 कमरे की आग के विकास में दीवार और छत के आंतरिक समापन के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए अग्नि परीक्षण की मानक विधियां विकसित की गईं। एन. एफ. पी. ए. 286 कमरे की आग के विकास में दीवार और छत के आंतरिक समापन के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए अग्नि परीक्षण के मानक तरीके, एक कमरे के विन्यास में फैली लौ को मापते हैं, जिसमें दीवारों, छत के साथ फैली आग और दोनों के संयोजन शामिल हैं। यह विधि वास्तविक दुनिया में आग के खतरों का अधिक संकेत देती है, और इसे एन. एफ. पी. ए. 255 पर प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन यह अधिक महंगी है। इसके अलावा, एन. एफ. पी. ए. 286 से गर्मी, धुआं और दहन उत्पाद रिलीज के लिए परीक्षण परिणाम प्रदर्शन-आधारित डिजाइन के लिए अग्नि मॉडल में इनपुट के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, जबकि एन. एफ. पी. ए. 255 के परिणाम नहीं हैं। ज्वाला प्रसार मूल्यांकन संख्या वह दर नहीं है जिस पर ज्वाला वास्तव में सतह के साथ फैलती है और सामग्री के अग्नि प्रतिरोध का संकेत नहीं है। यू. एल. 723 (ए. एस. टी. एम. ई. 84) भवन निर्माण सामग्री की सतह जलने की विशेषताओं के लिए परीक्षण ए. एस. टी. एम. ई. 84-15ए भवन निर्माण सामग्री की सतह जलने की विशेषताओं के लिए मानक परीक्षण विधि यू. एल. 94 उपकरणों और उपकरणों में भागों के लिए प्लास्टिक सामग्री की ज्वलनशीलता के परीक्षण के लिए मानक उपयोग जीवन सुरक्षा संहिता (एन. एफ. पी. ए. 101) और अंतर्राष्ट्रीय भवन संहिता की धारा 803.1 आंतरिक दीवारों और छत के लिए तीन वर्गों (ए, बी, या सी, ए सबसे कम लौ फैलाने और सी सबसे अधिक होने के साथ) में सामग्री के लिए समाप्त होती है और कुछ कमरों के लिए अधिक प्रतिबंध देती हैः तीन श्रेणियों में से किसी में भी वर्गीकरण को पूरा करने के लिए, विकसित धुआं सूचकांक 450 से अधिक नहीं हो सकता है। अग्नि परीक्षण मानकों पर ध्यान दें