Voltage optimisation
वोल्टेज अनुकूलन एक शब्द है जो ऊर्जा उपयोग, बिजली की मांग और प्रतिक्रियाशील बिजली की मांग को कम करने के लिए एक ऊर्जा उपभोक्ता द्वारा प्राप्त वोल्टेज में व्यवस्थित नियंत्रित कमी को दिया जाता है। जबकि कुछ वोल्टेज 'अनुकूलन' उपकरणों में एक निश्चित वोल्टेज समायोजन होता है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोल्टेज को स्वचालित रूप से नियंत्रित करते हैं। वोल्टेज अनुकूलन प्रणाली आमतौर पर एक इमारत को मुख्य विद्युत आपूर्ति के साथ श्रृंखला में स्थापित की जाती है, जिससे इसके सभी विद्युत उपकरण एक अनुकूलित आपूर्ति से लाभान्वित हो सकते हैं। पृष्ठभूमि वोल्टेज अनुकूलन एक विद्युत ऊर्जा बचत तकनीक है जिसे मुख्य रूप से मुख्य बिजली आपूर्ति के साथ श्रृंखला में स्थापित किया जाता है ताकि साइट के उपकरणों के लिए कम आपूर्ति वोल्टेज प्रदान किया जा सके। आमतौर पर, वोल्टेज अनुकूलन चरण वोल्टेज को संतुलित करके और आपूर्ति से हार्मोनिक्स और ट्रांसिएंट को छानकर बिजली की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, हालांकि हमेशा नहीं। वोल्टेज ऑप्टिमाइज़र अनिवार्य रूप से ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिनका उपयोग कच्चे मुख्य आपूर्ति से कम वोल्टेज पर बिजली देने के लिए किया जाता है। वोल्टेज अनुकूलन शब्द का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि इस शब्द का तात्पर्य चयनात्मक वोल्टेज में कमी के किसी रूप से है, जो एक इमारत के भीतर ऊर्जा की खपत में सुधार करेगा, जबकि आम तौर पर इन इकाइयों में एक डिब्बे के भीतर एक ट्रांसफॉर्मर होता है, जो कोई चयनात्मकता प्रदान नहीं करता है और सभी आपूर्ति पर वोल्टेज गिराता है, चाहे यह एक वाणिज्यिक लाभ प्रदान करे या नहीं। कुछ वी. ओ. इकाइयों को उच्च आवृत्ति प्रकाश परिपथों पर स्थापित किया गया है, जो बहुत कम या कोई व्यावसायिक लाभ प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए इस शब्द का उपयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। अधिकांश वी. ओ. इकाइयाँ वाणिज्यिक परिसरों में कच्चे मुख्य ट्रांसफॉर्मर और मुख्य कम वोल्टेज वितरण बोर्ड के बीच स्थापित की जाती हैं। हालांकि, यह कोई चयनात्मकता प्रदान नहीं करता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संदर्भ में एक खराब समाधान माना जाता है। सुविधा प्रबंधक और वी. ओ. कंपनी द्वारा एक पूरा अध्ययन किया जाना चाहिए, यह चुनने के लिए कि कौन सी आपूर्ति वोल्टेज को कम करके मालिक को लाभान्वित कर सकती है और कौन सी आपूर्ति से कोई व्यावसायिक लाभ नहीं होगा। इस तरह मालिक केवल सही आकार का वीओ खरीदता है न कि वह जो सभी आपूर्ति के लिए हो। सभी आपूर्ति को 'अनुकूलित' करने के लिए एक वी. ओ. इकाई स्थापित करने से निवेश पर लंबा लाभ मिलेगा, एक उच्च पूंजी परिव्यय होगा और इसका बहुत कम व्यावसायिक अर्थ होगा। यूनाइटेड किंगडम विद्युत सुरक्षा, गुणवत्ता और निरंतरता विनियम 2002 के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में घोषित कम वोल्टेज वाली बिजली की आपूर्ति अब 10 प्रतिशत से-6 प्रतिशत की सहिष्णुता के साथ 230 वी है। इसका मतलब है कि आपूर्ति वोल्टेज सैद्धांतिक रूप से स्थानीय स्थितियों के आधार पर 216 वी और 253 वी के बीच कहीं भी हो सकता है। हालांकि, राष्ट्रीय ग्रिड (मुख्य भूमि यूके में) से आपूर्ति की जाने वाली औसत वोल्टेज 242 वी है, जबकि विशिष्ट यूरोपीय वोल्टेज 218-222 वी. (उत्तरी आयरलैंड में औसत आपूर्ति वोल्टेज लगभग 239 वी और आयरलैंड गणराज्य में 235 वी है।) ब्रिटेन के लिए निर्मित पुराने विद्युत उपकरणों को 240 वी का मूल्यांकन किया गया था, और महाद्वीपीय यूरोप के लिए निर्मित पुराने उपकरणों को 220 वी का मूल्यांकन किया गया था (वर्ल्डवाइड मेन्स वोल्टेज देखें)। नए उपकरणों को 230 वी के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। पुराने परिसरों में उपकरणों का मिश्रण मिलने की संभावना है। यूरोपीय संघ के भीतर बाजार में रखे गए सभी उपकरण। चूंकि 1995 में वोल्टेज सामंजस्य 230 V +/- 10% की सीमा के भीतर वोल्टेज पर संतोषजनक रूप से काम करना चाहिए। 220 वी पर मूल्यांकन किए गए उपकरणों को 200 वी तक संतोषजनक रूप से काम करना चाहिए। वैधानिक वोल्टेज सीमा के निचले छोर तक आपूर्ति वोल्टेज को कुशलता से लाने से, वोल्टेज अनुकूलन तकनीक से लगभग 13 प्रतिशत की औसत ऊर्जा बचत हो सकती है। शुद्ध प्रतिरोध भार के मामले में वोल्टेज जितना अधिक होगा, बिजली की खपत उतनी ही अधिक होगी। वोल्टेज में कमी घरेलू उपकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को प्रभावित नहीं करती है जो प्रतिरोधी भार का उपयोग करते हैं सिवाय केटल्स और टोस्टर जैसे उपकरणों के जो वायुमंडलीय नुकसान के कारण अपना काम करने में अधिक समय लेंगे। वी. ओ. इकाइयों को स्थापित करते समय मुख्य व्यावसायिक लाभ प्रेरक भार पर होता है, जैसे मोटर जो पंप, पंखे आदि चलाते हैं। घर में, बिजली के बिलों पर संभावित ऊर्जा बचत 12 प्रतिशत तक हो सकती है। एक वीओ उपकरण बिजली की खपत पर बचत को अधिकतम करने के लिए वोल्टेज को सबसे कुशल स्तर तक कम कर देगा, इसलिए आप देख सकते हैं कि कुछ चीजों में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, जैसे कि एक केतली को उबलने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। यह एक आम गलत धारणा है कि फ्रिज और फ्रीजर वोल्टेज अनुकूलन के माध्यम से बचत प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि वे थर्मोस्टेट से सुसज्जित होते हैं। फ्रिज और फ्रीजर प्रतिरोधी हीटिंग उपकरणों से पूरी तरह से अलग तरीके से काम करते हैं। यदि एक प्रतिरोधी ताप उपकरण को उच्च वोल्टेज से संचालित किया जाता है तो परिणाम गर्मी होता है जो अपने इच्छित उद्देश्य (ताप) में सहायक होता है। यदि एक फ्रिज या फ्रीजर को उच्च वोल्टेज से संचालित किया जाता है तो परिणाम भी गर्मी होता है, हालांकि यह अपने इच्छित उद्देश्य (शीतलन) में सहायक नहीं है। कम्प्रेसर मोटर पावर आउटपुट वोल्टेज अनुकूलन द्वारा थोड़ा कम हो जाता है इसलिए फ्रिज/फ्रीजर थर्मोस्टैट मोटर को थोड़ा अधिक समय तक चालू रखेगा, हालांकि कुल मिलाकर मोटर के लिए बहुत कम नुकसान पर थोड़ा अधिक समय तक चलने का प्रभाव पड़ता है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में परीक्षणों ने मोटर में कम नुकसान के कारण वोल्टेज अनुकूलन के तहत मोटर के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी दिखाई। सामान्य बिजली गुणवत्ता समस्याएं ओवरवोल्टेज ओवरवोल्टेज उस वोल्टेज से अधिक वोल्टेज को संदर्भित करता है जिस पर उपकरण को सबसे प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपकरण के जीवनकाल में कमी का कारण बन सकता है और प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होने पर ऊर्जा की खपत में वृद्धि कर सकता है। वायरिंग विनियम बी. एस. 7671 पर एक टिप्पणी ओवरवोल्टेज के संबंध में निम्नलिखित कथन करती हैः "240 पर उपयोग किया जाने वाला 230 वी रेटेड लैंप अपने रेटेड जीवन का केवल 55 प्रतिशत प्राप्त करेगा" (गरमागरम लैंप का उल्लेख करते हुए) और "240 वी आपूर्ति पर उपयोग किया जाने वाला 230 वी रैखिक उपकरण 4.3 प्रतिशत अधिक विद्युत प्रवाह लेगा और लगभग 9 प्रतिशत अधिक ऊर्जा की खपत करेगा।" ओवरवोल्टेज से बचने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे इतनी कुशलता से किया जाना चाहिए ताकि सही वोल्टेज का उपयोग करने से होने वाली ऊर्जा बचत की भरपाई ऐसा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के भीतर बर्बाद होने वाली ऊर्जा से न हो। विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण है, और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपकरणों जैसे सर्वो-नियंत्रित चर ऑटोट्रांसफॉर्मर के माध्यम से पूर्ण आने वाली शक्ति को चलाने में संभावित समस्याएं निहित हैं। अंडरवोल्टेज उस वोल्टेज से कम वोल्टेज को संदर्भित करता है जिस पर उपकरण को सबसे प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि वी. ओ. के डिजाइन में दूरस्थ बिजली उपयोगकर्ताओं के लिए दूरी पर वोल्टेज में गिरावट को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो इससे समय से पहले उपकरण की विफलता, शुरू करने में विफलता, मोटर वाइंडिंग के मामले में तापमान में वृद्धि और सेवा की हानि हो सकती है। हार्मोनिक्स 50 हर्ट्ज (या 60 हर्ट्ज) मुख्य आपूर्ति की मौलिक आवृत्ति के गुणकों पर धारा और वोल्टेज तरंग रूप हैं। हार्मोनिक्स गैर-रैखिक भार के कारण होते हैं, जिसमें कंप्यूटर उपकरण के लिए बिजली की आपूर्ति, परिवर्तनीय गति ड्राइव और निर्वहन प्रकाश शामिल हैं। "ट्रिपलेन" हार्मोनिक्स (तीसरे हार्मोनिक के विषम गुणक) का परिणाम तब होता है जब तीन चरण बिजली प्रणालियों में चरण वोल्टेज संतुलित नहीं होते हैं और तटस्थ में जुड़ जाते हैं, जिससे व्यर्थ धाराएं बहती हैं। यदि हार्मोनिक्स का स्तर, जिसे कुल हार्मोनिक विरूपण के रूप में जाना जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, तो संभावित प्रभावों में संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान और एच. वी. ट्रांसफॉर्मर की दक्षता में कमी शामिल है। आपूर्ति में हार्मोनिक्स को कम करके या उनके उत्पादन को रोककर विद्युत भार की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। कुछ वोल्टेज अनुकूलन उपकरण विद्युत प्रणाली पर हार्मोनिक सामग्री से जुड़े नुकसान को कम करते हुए हार्मोनिक्स को भी कम करते हैं। ट्रांसिएंट ट्रांसिएंट वोल्टेज में बड़े, बहुत संक्षिप्त और संभावित विनाशकारी वृद्धि होते हैं। उनके कारणों में बिजली गिरना, मोटर, ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रिकल ड्राइव जैसे बड़े विद्युत भार को बदलना और आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए बिजली उत्पादन स्रोतों के बीच स्विच करना शामिल है। हालाँकि वे आम तौर पर एक सेकंड के केवल हज़ारवें या दस लाखवें हिस्से तक चलते हैं, लेकिन ट्रांसिएंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे डेटा की हानि हो सकती है, उपकरण घटकों का क्षरण हो सकता है और उपकरण का जीवन छोटा हो सकता है। कुछ वोल्टेज अनुकूलन उपकरणों में क्षणिक सुरक्षा शामिल है। चरण वोल्टेज असंतुलन औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थलों को 3-चरण बिजली की आपूर्ति की जाती है। चरणों के बीच असंतुलन मोटरों में हीटिंग और मौजूदा तारों जैसी समस्याओं का कारण बनता है, जिससे व्यर्थ ऊर्जा की खपत होती है। कुछ वोल्टेज अनुकूलन उपकरण भवन की विद्युत आपूर्ति पर संतुलन में सुधार करने, नुकसान को कम करने और तीन चरण प्रेरण मोटरों की दीर्घायु में सुधार करने में सक्षम हैं। पावर डिप्स वोल्टेज में कमी है, जो ज्यादातर कम अवधि (<300 एमएस) की होती है लेकिन कभी-कभी अधिक लंबी होती है। वे उपकरणों के साथ कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं, उदाहरण के लिए संपर्क और रिले बंद हो सकते हैं जिससे मशीनरी बंद हो सकती है। निर्बाध बिजली आपूर्ति, कम वोल्टेज वाले डीसी नियंत्रण परिपथों पर संधारित्रों का उपयोग, परिवर्तनीय गति चालन की डीसी बस पर संधारित्रों का उपयोग सहित तकनीकों के माध्यम से कई कम वोल्टेज वाली सवारी हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वोल्टेज अनुकूलन उपाय वोल्टेज को इस हद तक कम न करें कि उपकरण बिजली गिरने के प्रति अधिक संवेदनशील हों। विद्युत कारक और प्रतिक्रियाशील शक्ति विद्युत आपूर्ति का विद्युत कारक वास्तविक शक्ति और आपूर्ति की प्रत्यक्ष शक्ति का अनुपात है। यह साइट द्वारा उपयोग की जाने वाली उपयोगी शक्ति है जिसे कुल शक्ति से विभाजित किया जाता है। उत्तरार्द्ध में ऐसी शक्ति शामिल है जो अनुपयोगी है, इसलिए 1 का एक शक्ति कारक वांछनीय है। कम बिजली कारक का मतलब होगा कि बिजली आपूर्तिकर्ता प्रभावी रूप से उपभोक्ता के बिल से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति करेगा, और आपूर्तिकर्ताओं को कम बिजली कारकों के लिए शुल्क लेने की अनुमति है। प्रतिक्रियाशील शक्ति अनुपयोगी शक्ति को दिया गया नाम है। यह विद्युत प्रणाली में कोई काम नहीं करता है, लेकिन इसका उपयोग संधारित्रों को चार्ज करने या एक प्रेरक के क्षेत्र के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। प्रक्रियाओं को चलाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त वास्तविक शक्ति प्रदान करने के लिए एक परिपथ के माध्यम से प्रतिक्रियाशील शक्ति उत्पन्न और वितरित करने की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे उपकरणों की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ती है, प्रतिक्रियाशील शक्ति बढ़ती वोल्टेज के साथ काफी बढ़ जाती है। वोल्टेज अनुकूलन के साथ इसे ठीक करने से प्रतिक्रियाशील शक्ति में कमी आएगी और शक्ति कारक में सुधार होगा। विद्युत भार पर प्रभाव जहां तक वोल्टेज अनुकूलन का संबंध है, एक आम गलत धारणा यह मान लेना है कि वोल्टेज में कमी के परिणामस्वरूप धारा में वृद्धि होगी और इसलिए निरंतर शक्ति होगी। जबकि यह कुछ निश्चित-बिजली भारों के लिए सच है, अधिकांश साइटों में भार की विविधता होती है जो समग्र रूप से एक साइट पर ऊर्जा बचत के साथ अधिक या कम हद तक लाभान्वित होगी। तीन चरणीय स्थलों पर विशिष्ट उपकरणों के लाभ की चर्चा नीचे की गई है। थ्री फेज मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर संभवतः सबसे आम प्रकार के थ्री फेज लोड हैं और इनका उपयोग प्रशीतन, पंप, वातानुकूलन, कन्वेयर ड्राइव के साथ-साथ उनके अधिक स्पष्ट अनुप्रयोगों सहित विभिन्न उपकरणों में किया जाता है। एसी मोटरों पर ओवरवोल्टेज और तीन चरण असंतुलन के डी-रेटिंग प्रभाव सर्वविदित हैं। अत्यधिक ओवरवोल्टेज के परिणामस्वरूप लोहे के कोर की संतृप्ति होती है, एड्डी धाराओं के माध्यम से ऊर्जा बर्बाद होती है और हिस्टैरिसीस के नुकसान में वृद्धि होती है। अत्यधिक धारा खींचने से तांबे के नुकसान के कारण अधिक गर्मी का उत्पादन होता है। मोटरों पर ओवरवोल्टेज का अतिरिक्त दबाव मोटर के जीवनकाल को कम कर देगा। संतृप्ति का कारण बनने के लिए पर्याप्त उच्च वोल्टेज से बचने से दक्षता में कमी नहीं आती है इसलिए लोहे और तांबे के नुकसान को कम करके पर्याप्त ऊर्जा की बचत की जा सकती है। हालांकि, नाममात्र वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किए गए मोटर (जैसे। 400 वी) को संतृप्ति के बिना आपूर्ति सीमा (+/- 10 प्रतिशत) के भीतर वोल्टेज में सामान्य भिन्नता का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण समस्या होने की संभावना नहीं है। एक प्रेरण मोटर में वोल्टेज को कम करने से मोटर की गति पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पर्ची बढ़ जाएगी, लेकिन गति मुख्य रूप से आपूर्ति आवृत्ति और ध्रुवों की संख्या का एक कार्य है। मोटर दक्षता उचित भार (आमतौर पर 75 प्रतिशत) और डिज़ाइन किए गए वोल्टेज पर इष्टतम है, और इस वोल्टेज के दोनों ओर छोटे बदलावों के साथ थोड़ी कम हो जाएगी। बड़ी विविधताएँ दक्षता को अधिक प्रभावित करती हैं। बहुत कम भार वाली मोटर (<25 प्रतिशत) और छोटी मोटरें वोल्टेज को कम करने से सबसे अधिक लाभान्वित होती हैं। परिवर्तनीय गति ड्राइव द्वारा संचालित मोटरों के मामले में, जब इनपुट वोल्टेज कम हो जाता है, तो वी. एस. डी. से आउटपुट वोल्टेज में आनुपातिक कमी होगी और मोटर कम धारा खींचेगी और अंततः कम बिजली का उपभोग करेगी। हालाँकि, यदि मोटर उच्च भार (> 80 प्रतिशत) पर चल रही है, तो वोल्टेज में कमी के परिणामस्वरूप कम टोक़ होगा और मोटर अधिक धारा और शक्ति खींच लेगी। जब प्रकाश भार समय के एक उच्च अनुपात के लिए उपयोग में होते हैं, तो प्रकाश उपकरणों पर ऊर्जा की बचत बेहद मूल्यवान होती है। जब वोल्टेज कम हो जाता है, तो गरमागरम प्रकाश में बिजली में बड़ी कमी, प्रकाश उत्पादन में बड़ी कमी और जीवनकाल में वृद्धि देखी जाएगी, जैसा कि इलेक्ट्रीशियन गाइड के पिछले उद्धरणों से पता चलता है। चूँकि प्रकाश उत्पादन में कमी बिजली की कमी से अधिक होगी, इसलिए प्रकाश की ऊर्जा दक्षता-चमकदार प्रभावकारिता-कम हो जाएगी। हालाँकि, अन्य प्रकार की रोशनी भी बेहतर बिजली की गुणवत्ता से लाभान्वित हो सकती है, जिसमें प्रतिरोधी या प्रतिक्रियाशील बैलास्ट वाली प्रणालियाँ शामिल हैं। फ्लोरोसेंट और डिस्चार्ज लाइटिंग गरमागरम लाइटिंग की तुलना में अधिक कुशल है। पारंपरिक चुंबकीय बैलास्ट के साथ फ्लोरोसेंट प्रकाश में बिजली की खपत कम होगी, लेकिन दीपक से लुमेन उत्पादन भी कम होगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट पर फ्लोरोसेंट लैंप लगभग समान शक्ति का उपयोग करेंगे और समान प्रकाश देंगे। कम वोल्टेज पर समान वाट प्रदान करने के लिए अधिक धारा की आवश्यकता होगी और केबल के नुकसान में वृद्धि होगी। हालांकि, प्रकाश नियंत्रक और बैलास्ट उच्च स्तर के हार्मोनिक विरूपण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें प्रकाश नियंत्रकों की आवश्यकता को कम करने के अलावा कुछ प्रकार के वोल्टेज ऑप्टिमाइज़र के साथ फ़िल्टर किया जा सकता है। एक आम चिंता यह है कि कुछ प्रकाश कम वोल्टेज पर प्रहार करने में विफल हो जाएगा। हालाँकि, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वोल्टेज अनुकूलन का उद्देश्य केवल वोल्टेज को यथासंभव कम करना नहीं है, बल्कि इसे सेवा स्तर के वोल्टेज तक लाना है जिस पर इसे सबसे कुशलता से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हीटिंग हीटर कम बिजली की खपत करेंगे, लेकिन कम गर्मी देंगे। थर्मोस्टैटिकली नियंत्रित स्थान या वॉटर हीटर दौड़ते समय कम बिजली की खपत करेंगे, लेकिन आवश्यक उत्पादन का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक घंटे में अधिक समय तक चलना होगा, जिसके परिणामस्वरूप कोई बचत नहीं होगी। स्विच्ड मोड बिजली की आपूर्ति स्विच्ड मोड बिजली की आपूर्ति पहले की तरह ही शक्ति का उपयोग करेगी, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए थोड़ी अधिक धारा खींचेगी, जिसमें केबल के नुकसान में थोड़ी वृद्धि होगी, और वर्तमान ट्रिपिंग एम. सी. बी. में वृद्धि का थोड़ा जोखिम होगा। ऊर्जा बचत वोल्टेज अनुकूलन द्वारा प्राप्त ऊर्जा बचत ऊपर उल्लिखित बिजली की गुणवत्ता की समस्याओं में सुधार के जवाब में एक साइट पर सभी उपकरणों की बेहतर दक्षता का एकत्रीकरण है। यह कुछ परिस्थितियों में ऊर्जा की खपत में बचत के लिए संभव तकनीक है। ताइवान में शोध ने सुझाव दिया कि, एक औद्योगिक आपूर्ति के लिए, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर की ओर वोल्टेज में कमी के लिए, वोल्टेज में 1 प्रतिशत की कमी होने पर ऊर्जा खपत में 0.241% की कमी होती है, और वोल्टेज में 1 प्रतिशत की वृद्धि होने पर 0.297% की वृद्धि होती है। यह 7 प्रतिशत फ्लोरोसेंट प्रकाश, 0.5 प्रतिशत गरमागरम प्रकाश, 12.5% तीन चरण एयर कंडीशनर, 5 प्रतिशत मोटर, 22.5% छोटे 3-चरण मोटर, 52.5% बड़े 3-चरण मोटर सहित भारों का मिश्रण माना जाता है। यह संभावना है कि एक आधुनिक स्थापना में कम अवसर होंगेः लगभग कोई गरमागरम प्रकाश, आंशिक रूप से उच्च आवृत्ति फ्लोरोसेंट प्रकाश (कोई बचत नहीं), कुछ परिवर्तनीय गति ड्राइव (कोई बचत नहीं), उच्च मोटर दक्षता (इसलिए बचत करने के लिए कम अपशिष्ट)। एक उत्तरी यूरोपीय स्थापना में वातानुकूलन के लिए बड़ी संख्या में छोटे एकल चरण मोटर नहीं होंगे। कम प्रकाश उत्पादन की कीमत पर पुरानी रोशनी से ऊर्जा की बचत संभव है, (जैसे। गरमागरम या फ्लोरोसेंट और अक्षम गिट्टी या नियंत्रण गियर के साथ निर्वहन प्रकाश)। इसलिए, पुराने वाणिज्यिक और कार्यालय परिसर आधुनिक इमारतों या औद्योगिक स्थलों की तुलना में अधिक बचत कर सकते हैं। हालांकि आधुनिक प्रकाश प्रणाली (आमतौर पर एल. ई. डी.) वोल्टेज ऑप्टिमाइज़र की स्थापना के बाद पुरानी प्रकाश प्रणालियों पर बचाई गई ऊर्जा की तुलना में उच्च दक्षता के कारण काफी अधिक ऊर्जा की बचत करेगी। आधुनिक प्रकाश प्रणालियों के साथ उपयोग किए जाने वाले वोल्टेज ऑप्टिमाइज़र के साथ ऊर्जा बचत प्राप्त करना बहुत संदिग्ध है। एलईडी या फ्लोरोसेंट प्रकाश प्रणालियों के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग नियंत्रकों को उच्च दक्षता के साथ इष्टतम प्रकाश उत्पादन और दीर्घायु पर रोशनी चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए आपूर्ति वोल्टेज में परिवर्तन से इस प्रकार की रोशनी के समग्र ऊर्जा उपयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, कम लागत वाले एलईडी और फ्लोरोसेंट लैंप नियंत्रकों के प्रकार मौजूद हैं जो गर्मी के रूप में ऊर्जा को कम करके वोल्टेज को कम करते हैं (जैसे। एक श्रृंखला प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में कई एलईडी)। आपूर्ति वोल्टेज में परिवर्तन इस प्रकार की रोशनी द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को प्रभावित करेगा, लेकिन इस प्रकार के लैंप आम तौर पर कम बिजली वाले होते हैं और प्रकाश उत्पादन भी प्रभावित होगा। एक विशिष्ट 100 वाट के गरमागरम लैंप की दक्षता 17.5 लुमेन प्रति वाट (एल/डब्ल्यू) से अधिक नहीं होती है और इसलिए यह अपने रेटेड वोल्टेज पर 1750 लुमेन का उत्पादन करेगा। एक विशिष्ट आधुनिक एलईडी लैंप में लगभग 150 लुमेन प्रति वाट की दक्षता होती है, और इसलिए एक ही प्रकाश उत्पादन के लिए 12 वाट से अधिक की आवश्यकता नहीं होती है। लैंप रीरेटिंग फॉर्मूले के अनुसार, एक गरमागरम लैंप पर वोल्टेज को 10 प्रतिशत तक कम करने से बिजली (और इसलिए ऊर्जा) में लगभग 16 प्रतिशत की कमी आती है और प्रकाश उत्पादन में लगभग 31 प्रतिशत की कमी आती है। इसलिए, एक वोल्टेज ऑप्टिमाइज़र जो एक गरमागरम दीपक पर वोल्टेज को 10 प्रतिशत तक कम कर देता है, ऊर्जा को 16 प्रतिशत और प्रकाश उत्पादन को 31 प्रतिशत तक कम कर देगा, केवल 1210 लुमेन का उत्पादन करेगा और 84 वाट की खपत करेगा। समान प्रकाश उत्पादन के साथ एक एल. ई. डी. लैंप में गरमागरम लैंप को बदलने से खपत अधिक प्रभावी ढंग से 12 वाट तक कम हो जाएगी। इसके अलावा, चूंकि प्रकाश उत्पादन बहुत कम हो जाता है, इसलिए वोल्टेज ऑप्टिमाइज़र (1312.5 लुमेन को 17.5 L/W मानते हुए) के बिना 75 वाट के गरमागरम लैंप में बदलने से अधिक बचत की जा सकती है। यदि केवल 1210 लुमेन की आवश्यकता हो तो एलईडी लैंप का आकार भी घटाकर 8 वॉट किया जा सकता है। यह भी देखें ऊर्जा संरक्षण कुशल ऊर्जा उपयोग पावर कंडीशनर वोल्टेज स्केलिंग संदर्भ विद्युत शक्ति नियंत्रण ऊर्जा संरक्षण कम ऊर्जा वाली इमारत