EN 54
ई. एन. 54 फायर डिटेक्शन एंड फायर अलार्म सिस्टम यूरोपीय मानकों की एक श्रृंखला है जिसमें आग का पता लगाने और फायर अलार्म सिस्टम के साथ-साथ वॉयस अलार्म सिस्टम के लिए उत्पाद मानक और अनुप्रयोग दिशानिर्देश शामिल हैं। उत्पाद मानक उत्पाद विशेषताओं, परीक्षण विधियों और प्रदर्शन मानदंडों को परिभाषित करते हैं जिनके खिलाफ आग का पता लगाने और आग चेतावनी प्रणाली के प्रत्येक घटक की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता का आकलन और घोषणा की जा सकती है। ई. एन. 54 श्रृंखला के कई उत्पाद मानक निर्माण उत्पाद विनियमन (सी. पी. आर.) ई. यू. 305/2011 के तहत सुसंगत मानक हैं। सामंजस्यपूर्ण मानकों का अनुलग्नक जेडए निर्दिष्ट करता है कि सीपीआर के उद्देश्यों के लिए मानक के कौन से खंड लागू होते हैं। एनेक्स जेडए दो-चरणीय प्रमाणीकरण का भी वर्णन करता हैः उत्पाद के लिए प्रदर्शन की स्थिरता का प्रमाणन (उत्पाद प्रमाणन) और कारखाने उत्पादन नियंत्रण के अनुरूपता का प्रमाणन (एफपीसी प्रमाणन) इस मानक श्रृंखला का आंशिक रूप से यूरोपीय संघ के बाहर कई देशों में दुनिया भर में उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिकी देशों, ब्राजील, अफ्रीकी और एशियाई देशों और प्रशांत महासागर के कई द्वीपों में। अग्नि सुरक्षा से संबंधित मानकीकरण विषय सी. ई. एन. द्वारा सबसे पहले निपटाए गए विषयों में से थे। यह स्पष्ट है क्योंकि सी. ई. एन. ने परियोजना पंजीकरण की तारीख के अनुसार संख्यात्मक आरोही क्रम में यूरोपीय मानकों की संख्या निर्धारित की है। अग्नि वर्गों पर मानक को ई. एन. 2 नंबर दिया गया है और पोर्टेबल अग्निशामक पर मानकों की श्रृंखला को ई. एन. 3 नंबर दिया गया है। आग का पता लगाने और आग अलार्म प्रणालियों पर यूरोपीय मानकीकरण 1970 के दशक में पहले से ही शुरू हो गया था। ईएन 54-1 और ईएन 54-5 1976 में जारी किए गए थे। तकनीकी समिति सी. ई. एन./टी. सी. 72 आग का पता लगाने और आग अलार्म सिस्टम ई. एन. 54 श्रृंखला को मानकीकरण के लिए यूरोपीय समिति (सी. ई. एन., फ्रेंचः कॉमिटे यूरोपिन डी नॉर्मलाइजेशन) की तकनीकी समिति सी. ई. एन./टी. सी. 72 "आग का पता लगाने और आग अलार्म सिस्टम" द्वारा तैयार किया गया है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय दर्पण तकनीकी समितियों के कुछ उदाहरण दिखाता है। ई. एन. 54 मानक श्रृंखला वर्तमान भाग मानकों की ई. एन. 54 श्रृंखला आग का पता लगाने और आग अलार्म प्रणालियों से संबंधित निम्नलिखित विषयों और उत्पाद समूहों को शामिल करती हैः परिचयः मानकों की श्रृंखला के परिचय में आग अलार्म प्रणाली का एक आरेख के साथ-साथ शब्दों की कई परिभाषाएँ शामिल हैं जो मानकों की श्रृंखला के अन्य हिस्सों में उपयोग की जाती हैं। उत्पाद समूह नियंत्रण पैनल और बिजली आपूर्तिः ई. एन. 54 के ये भाग अग्नि अलार्म नियंत्रण पैनल, ध्वनि अलार्म नियंत्रण पैनल और बिजली आपूर्ति से संबंधित हैं। उत्पाद समूह अलार्म उपकरणः ई. एन. 54 के ये भाग ऑप्टिकल और ध्वनिक अलार्म उपकरणों (चमकती रोशनी, ध्वनि, लाउडस्पीकर) से संबंधित हैं। उत्पाद समूह डिटेक्टरः ई. एन. 54 के ये भाग विभिन्न माप सिद्धांतों (स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फायर गैस डिटेक्टर) के अनुसार मैनुअल कॉल पॉइंट और स्वचालित फायर डिटेक्टर से संबंधित हैं। उत्पाद समूह "अन्य घटक": ई. एन. 54 के ये भाग अन्य उपकरणों से संबंधित हैं जिन्हें आग का पता लगाने वाली प्रणाली में जोड़ा जा सकता है, या तो एक स्वतंत्र उपकरण के रूप में या किसी अन्य घटक में एकीकृत किया जा सकता है। प्रणाली संगतताः ई. एन. 54 का यह भाग आग का पता लगाने और आग अलार्म प्रणाली के प्रणाली घटकों की संगतता से संबंधित है। अनुप्रयोग दिशानिर्देशः ई. एन. 54 के ये भाग अग्नि अलार्म प्रणाली और ध्वनि अलार्म प्रणाली के अनुप्रयोग के लिए दिशानिर्देश हैं। उनके पास तकनीकी विनिर्देशन (सी. ई. एन./टी. एस.) का दर्जा है। निम्नलिखित तालिका मानकों की ई. एन. 54 श्रृंखला के सभी भागों को सूचीबद्ध करती हैः निकाले गए भाग ई. एन. 54 भाग 6 हीट डिटेक्टर; स्वचालित आग का पता लगाने वाली प्रणालियों के स्थिर तत्व ई. एन. 54 भाग 8 घटकों के बिना रेट-ऑफ-राइज पॉइंट डिटेक्टर। उच्च तापमान गर्मी डिटेक्टर ईएन 54 भाग 9 स्वचालित आग का पता लगाने वाली प्रणालियों के घटकों के लिए विनिर्देश। आग के प्रति संवेदनशीलता के परीक्षण के तरीके ई. एन. 54 की आग का परीक्षण टी. एफ. 1 से टी. एफ. 8 का उपयोग मानक श्रृंखला ई. एन. 54 के अनुसार आग डिटेक्टरों की आग संवेदनशीलता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। चयनित दहनशील धूसर और काले दोनों धुएँ के लिए बड़े और छोटे दहन कणों के एक वर्णक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें जलते हुए तरल पदार्थ, प्लास्टिक और सेलुलोसिक (लकड़ी) सामग्री, और चमकते और सुलगने वाले कपड़े शामिल हैं। ई. एन. 54-7 के अनुसार स्मोक डिटेक्टरों और स्मोक सेंसर (ई. एन. 54 के भाग 12,20 और 30) के साथ फायर डिटेक्टरों के लिए परीक्षण फायर टी. एफ. 2, टी. एफ. 3, टी. एफ. 4 और टी. एफ. 5 का उपयोग किया जाता है। ई. एन. 54-20 संवर्धित या बहुत उच्च संवेदनशीलता (वर्ग ए या बी) वाले धुआं डिटेक्टरों के लिए कम ईंधन मात्रा के साथ निम्नलिखित परीक्षण आग को परिभाषित करता हैः टी. एफ. 2ए और टी. एफ. 2बी टी. एफ. 3ए और टी. एफ. 3बी टी. एफ. 5ए और टी. एफ. 5बी. ई. एन. 54-10 के अनुसार ज्वाला डिटेक्टरों के लिए, तरल आग टी. एफ. 5 और टी. एफ. 6 का उपयोग किया जाता है। टी. एफ. 5 (एन-हेप्टेन) एक पीली सूटी लौ का उत्पादन करता है और टी. एफ. 6 (मिथाइलेटेड स्पिरिट) एक स्पष्ट अदृश्य लौ का उत्पादन करता है। ई. एन. 54-26 के अनुसार सी. ओ. फायर डिटेक्टरों के लिए, स्मोल्डरिंग फायर टी. एफ. 2 और टी. एफ. 3 का उपयोग किया जाता है। ई. एन. 54-27 के अनुसार डक्ट स्मोक डिटेक्टर के लिए परीक्षण फायर टी. एफ. 2, टी. एफ. 4 और टी. एफ. 8 का उपयोग किया जाता है। ई. एन. 54-29 और ई. एन. 54-31 के अनुसार मल्टी-सेंसर फायर डिटेक्टरों के लिए, परीक्षण फायर टी. एफ. 1, टी. एफ. 2, टी. एफ. 3, टी. एफ. 4, टी. एफ. 5 और टी. एफ. 8 का उपयोग किया जाता है। सी. ई. एन. वेबसाइट पर यूरोपीय मानकीकरण समिति (सी. ई. एन., फ्रेंचः कॉमिटे यूरोपिन डी नॉर्मलाइजेशन) तकनीकी समितियों को चिह्नित करते हुए सी. ई. भी देखें।