Sakuma Dam
यह टेन्रयू नदी पर एक बांध है, जो जापान के होन्शू द्वीप पर टोयोने, किटाशितारा जिले, आइची प्रान्त की सीमा पर स्थित है। यह जापान के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है और 350 मेगावाट के पनबिजली संयंत्र को सहारा देता है। पास में एक आवृत्ति परिवर्तक स्टेशन स्थापित किया गया है, जो जापान के 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज एसी नेटवर्क के बीच बिजली के आदान-प्रदान की अनुमति देता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मेजी सरकार द्वारा पनबिजली विकास के लिए टेन्रयू नदी घाटी की क्षमता का एहसास किया गया था। टेन्रयू नदी की विशेषता प्रवाह की उच्च मात्रा और तेज धारा थी। इसकी पहाड़ी ऊपरी पहुंच और सहायक नदियां खड़ी घाटियों और प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्र थे, और बहुत कम आबादी वाले थे। हालाँकि, इस क्षेत्र में पनबिजली उत्पादन में निवेश का बड़ा हिस्सा ओइ नदी पर केंद्रित था, और यह तैशो काल तक नहीं था जब तेनरी नदी पर विकास शुरू हुआ था। निजी उद्यमी फुकुज़ावा मोमोसुके ने फुकुज़ावा मोमोसुके की स्थापना की, जो बाद में 1938 में युद्ध पूर्व सरकार के एकाधिकार में राष्ट्रीयकृत होने से पहले बन गया। टेन्रयू नदी की मुख्य धारा पर पहला बांध, यासुओका बांध 1935 में पूरा किया गया था। इसके बाद 1938 में इवाकुरा बांध बना। हीराओका बांध 1938 में शुरू किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण 1951 तक पूरा नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, अमेरिकी कब्जे वाले अधिकारियों ने निप्पॉन हासोडेन को भंग करने का आदेश दिया, जिसे क्षेत्रीय बिजली कंपनियों में विभाजित किया गया था। मध्य जापान चुबू इलेक्ट्रिक पावर के अंतर्गत आया, जिसे टेन्रयू नदी पर विभिन्न बांध और परियोजनाएं विरासत में मिलीं, जो सभी नागानो प्रान्त में स्थित थीं। शिज़ुओका प्रान्त में नदी की पनबिजली क्षमता का दोहन करने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कंपनी की ओर रुख किया। नई कंपनी ने, आंशिक रूप से संयुक्त राष्ट्र से विदेशी सहायता ऋण के माध्यम से, 1952 में एक नए बांध पर काम शुरू किया, जो 1921 में शुरू हुई योजनाओं पर आधारित था। परियोजना के लिए मुख्य ठेकेदार हज़ामा निगम था, और निर्माण 1956 में पूरा हुआ था। निर्माण स्थल की खड़ी वी-आकार की दीवारों और आइडा लाइन ट्रेन से इसकी निकटता (जिनमें से कई स्टेशनों को जलाशय भरने के बाद स्थानांतरित करना पड़ा) द्वारा सुगम बनाया गया था। निर्माण में 296 परिवारों के साथ 240 घरों का स्थानांतरण भी शामिल था। 28 अक्टूबर, 1957 को आधिकारिक उद्घाटन समारोहों में सम्राट हिरोहितो और महारानी कोजुन ने भाग लिया और यह एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का अवसर था। डिजाइन सकुमा बांध कई केंद्रीय स्पिलवे के साथ एक खोखला-कोर कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह सकुमा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दोनों को पानी की आपूर्ति करता है और शिन-टोयोन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए निचले जलाशय के रूप में कार्य करता है, जिसकी रेटेड क्षमता क्रमशः 350,000 किलोवाट और 1,200,000 किलोवाट है। आसपास सकुमा बांध जलाशय हमामात्सु शहर के निकट होने और आसानी से पहुँचने के कारण कैनोइंग और शिविर लगाने के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है। आसपास का क्षेत्र टेन्रयू-ओकुमिकावा अर्ध-राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। एच. वी. डी. सी. आवृत्ति परिवर्तक जापान का पश्चिमी भाग 60 हर्ट्ज का उपयोग करता है और पूर्वी भाग पावर ग्रिड आवृत्ति के रूप में 50 हर्ट्ज का उपयोग करता है। 1965 में शहर में बिजली संयंत्र से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण में एक एच. वी. डी. सी. बैक-टू-बैक स्टेशन स्थापित किया गया था। इसे ±125 केवी के ऑपरेटिंग वोल्टेज के साथ 300 मेगावाट का मूल्यांकन किया गया था। कनवर्टर स्टेशन 275 केवी 50 हर्ट्ज ग्रिड और 60 हर्ट्ज ग्रिड के 275 केवी स्तर से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में कनवर्टर ने ए. एस. ई. ए. द्वारा निर्मित पारा चाप वाल्व का उपयोग किया। 1993 में इसे प्रकाश ट्रिगर थाइरिस्टर का उपयोग करने के लिए परिवर्तित किया गया था, जिन्हें उसी वाल्व हॉल में स्थापित किया गया था जिसमें पारा चाप वाल्व थे। प्रत्येक इन्वर्टर में दो श्रृंखला से जुड़े छह पल्स इन्वर्टर होते हैं जो बारह पल्स इन्वर्टर बनाते हैं। कई अन्य एच. वी. डी. सी. सुविधाओं की तरह, चतुर्भुज (एक इकाई बनाने वाले चार वाल्वों के क्रमिक कनेक्शन) का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक वाल्व में 7 श्रृंखला से जुड़े थिरीस्टर होते हैं जिन्हें 2,500 ए की धारा और 6 केवी के अवरोधक वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोनों इन्वर्टरों में से प्रत्येक में 84 थाइरिस्टर का उपयोग किया जाता है। स्टेशन में 60 हर्ट्ज की तरफ तीन ट्रांसफॉर्मर हैं। एक ट्रांसफॉर्मर स्टेशन की बिजली की आपूर्ति है, और दो 275 केवी/55 केवी ट्रांसफॉर्मर वाल्व को फ़ीड करते हैं। ट्रांसफॉर्मरों में उनकी कम-वोल्टेज वाली वाइंडिंग होती है जो एक डेल्टा में और दूसरी वाई में जुड़ी होती है। ये सभी ट्रांसफॉर्मर एक समान टैंक साझा करते हैं। 50 हर्ट्ज की ओर, दो 275/54 kV ट्रांसफॉर्मर, अलग-अलग टैंकों में, फिर से डेल्टा में और दूसरे कम-वोल्टेज वाइंडिंग के स्टार कनेक्शन के साथ वाल्व को फ़ीड करते हैं। डीसी स्मूथिंग रिएक्टर में 0.12 एच की प्रेरण क्षमता है और इसे 2,400 ए की धारा के लिए डिज़ाइन किया गया है। 5वें, 7वें, 11वें और 13वें हार्मोनिक के लिए प्रत्येक तरफ फिल्टर मौजूद हैं, जिनमें एक संधारित्र, एक प्रेरक और एक अवरोधक का एक श्रृंखला कनेक्शन होता है। इसके अलावा, एक उच्च पास फिल्टर का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक संधारित्र होता है जिसे एक कुंडल के साथ श्रृंखला में स्विच किया जाता है जिसमें एक अवरोधक को समानांतर में स्विच किया जाता है। बड़े बांधों पर जापान आयोग का संदर्भ। जापान में बांधः अतीत, वर्तमान और भविष्य। सी. आर. सी प्रेस (2009)। सकूमा एच. वी. डी. सी.-बैक-टू-बैक स्टेशन सकूमा एच. वी. डी. सी.-बैक-टू-बैक स्टेशन योजना कनवर्टर स्टेशन जापान में शिज़ुओका प्रान्त में गुरुत्वाकर्षण बांध बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1957 में पूरा किया गया आइची प्रान्त बांधों में बांध 1957 में पूरा किया गया ऊर्जा बुनियादी ढांचा