Mühleberg Nuclear Power Plant
मुहलेबर्ग परमाणु ऊर्जा संयंत्र (के. के. एम.) स्विट्जरलैंड के बर्न के कैंटन में मुहलेबर्ग नगर पालिका में एक पूर्व में चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बी. के. डब्ल्यू. एफ. एम. बी. एनर्जी ए. जी. द्वारा संचालित इस संयंत्र ने 6 नवंबर 1972 से 20 दिसंबर 2019 तक बिजली का उत्पादन किया। संयंत्र का परमाणु विघटन जनवरी 2020 में शुरू हुआ और वर्तमान में 2034 तक पूरा होने का अनुमान है। इतिहास मुहलेबर्ग 1 बेज़नौ 1 की योजना के समानांतर, तत्कालीन बर्निशे क्राफ्टवर्के एजी ने बर्न के कैन्टन में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का फैसला किया। मुहलबर्ग को संभावित स्थान के रूप में पहचाना गया और स्विस फेडरल ऑफिस ऑफ एनर्जी (एस. एफ. ओ. ई.) ने 21 जुलाई 1965 को इस विकल्प को मंजूरी दी। दो साल बाद, 21 मार्च 1967 को, पहला आंशिक निर्माण परमिट जारी किया गया, जिसके बाद 7 मार्च 1968 को अंतिम परमिट जारी किया गया। रिएक्टर मार्च 1971 में गंभीर स्थिति में आ गया, लेकिन टरबाइन आवास में आग लगने के कारण, संयंत्र को मरम्मत के लिए बंद करना पड़ा। इसने 6 नवंबर 1972 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। के. के. एम. एकमात्र स्विस परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जिसके पास असीमित संचालन लाइसेंस नहीं था। कमीशन के दौरान देखी गई समस्याओं और संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए आपातकालीन शीतलन प्रणालियों पर कुछ चल रहे परीक्षणों के कारण, 1980 तक इसे छह महीने के लाइसेंस विस्तार की एक श्रृंखला प्राप्त हुई, फिर इसे बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया। उनके बाद पाँच साल, सात साल और दस साल का लाइसेंस विस्तार किया गया। इन विस्तारों को ऑपरेटर को प्रदर्शन करने के लिए निर्देश दिए गए तकनीकी सुधारों द्वारा उचित ठहराया गया था। संचालन लाइसेंस को 1998 में फिर से बढ़ाया गया था और 31 दिसंबर 2012 को समाप्त होने वाला था; हालाँकि, 21 दिसंबर 2009 को एक असीमित लाइसेंस दिया गया था। संयंत्र ने 1990 में और फिर 1996 में एक सीमा हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन दोनों को राजनीतिक और तकनीकी कारणों से स्विस संघीय परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। एस. एफ. ओ. ई. में 2005 से लंबित तीसरा अनुरोध 21 दिसंबर 2009 को स्वीकार कर लिया गया था। स्थानीय आबादी द्वारा बिजली संयंत्र की स्वीकृति अलग-अलग है। जब के. के. एम. का निर्माण किया गया था तो परमाणु ऊर्जा का बहुत कम विरोध हुआ था, लेकिन थ्री माइल द्वीप पर दुर्घटना के बाद स्थिति तेजी से बदल गई। 1992 में बर्न के कैंटन में एक सार्वजनिक जनमत संग्रह ने बिजली संयंत्र को असीमित संचालन लाइसेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ 51 प्रतिशत ने मतदान किया। 2003 में, 68 प्रतिशत आबादी ने स्ट्रोम ओहने एटम नामक पहल को अस्वीकार कर दिया, जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि संयंत्र को 2005 तक बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि गैर-परमाणु बिजली उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके। कैंटोनल स्तर पर इसी तरह के प्रस्ताव को 2000 में 64 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था। 2006 में बर्नीज़ सरकार ने परमाणु ऊर्जा को त्यागने सहित एक मध्यम अवधि की ऊर्जा रणनीति पेश की। हालाँकि, स्विस संसद ने इसे नोट किया और संघीय अधिकारियों को अंतिम रूप से बंद करने पर कोई भी निर्णय सौंपते हुए अपनी मंजूरी को रोक दिया। इसी संगठन ने 2007 में बर्नीज़ सरकार से असीमित संचालन लाइसेंस देने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। संयंत्र को 20 दिसंबर 2019 को स्थानीय समयानुसार सुबह 12:30 पर बंद कर दिया गया था। म्यूलेबर्ग 2 प्रचालक, एक्सपो और बी. के. डब्ल्यू. ने अपनी सहायक कंपनी, रेसुन ए. जी. के माध्यम से 4 दिसंबर 2008 को घोषणा की कि उन्होंने संघीय अधिकारियों को दो नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए एक रूपरेखा अनुमति आवेदन प्रस्तुत किया है, जिनमें से एक म्यूलेबर्ग में होगा। हालांकि सटीक तकनीकी विनिर्देशों को परिभाषित नहीं किया गया था, पसंद का रिएक्टर 1200 और 1600 मेगावाट के बीच शुद्ध विद्युत शक्ति के साथ तीसरी पीढ़ी के हल्के पानी के प्रकार का होना चाहिए। एक संकर मीनार द्वारा शीतलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा के बाद परमिट आवेदन को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। तकनीकी विनिर्देश रिएक्टर और जनरेटर केकेएम में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त जनरल इलेक्ट्रिक की तत्कालीन सहायक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक टेक्निकल सर्विसेज कंपनी (जीईटीएससीओ) द्वारा प्रदान किए गए प्रकार 4 का एकल उबलते पानी का रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) होता है। सभी 240 संयोजनों में यूरेनियम ऑक्साइड की छड़ें होती हैं। दबाव वाले पोत का व्यास 4.4 मीटर है और यह 19 मीटर ऊंचा है, इसकी दीवार की मोटाई 10.2 सेमी है और यह 288 डिग्री सेल्सियस और 72 बार पर काम करता है। 220 केवी और 50 केवी ग्रिड से जुड़े दो ब्राउन बोवेरी भाप टरबाइन जनरेटरों द्वारा 1097 मेगावाट की तापीय शक्ति को 355 मेगावाट की शुद्ध विद्युत शक्ति में परिवर्तित किया गया था। 1990 में बिजली उत्पादन मूल 320 मेगावाट से बढ़ा दिया गया था। प्रणाली को ए. आर. से पंप किए गए पानी से ठंडा किया गया था। इससे नदी के तापमान में औसतन 1.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। सभी स्विस परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तरह, के. के. एम. को समय-समय पर पूर्ण सुरक्षा मूल्यांकन के अधीन किया जाता है। सबसे हालिया घटना 2007 में हुई थी। रिएक्टर को पाँच मंजिला कंक्रीट-स्टील की इमारत में रखा गया है। दीवारों की मोटाई 60 सेमी है। इसके सबसे निचले, आंशिक रूप से भूमिगत भाग में 1.7-1.8 मीटर मोटी स्टील और कंक्रीट दबाव दमन ड्राईवेल स्थित है। यह संरचना भूकंप का सामना करने में सक्षम है। हालांकि, विमान दुर्घटना की स्थिति में इमारत क्षतिग्रस्त हो सकती है। फिर भी रिएक्टर पांच 30-50 सेमी मोटे इनसोल और बड़े पैमाने पर सूखे कुएं के कारण बरकरार रहेगा। रिएक्टर को दो लूपों के माध्यम से पानी दिया गया था, जिनमें से प्रत्येक को अपना पंप प्रदान किया गया था। एक तीसरा पंप आरक्षित के रूप में काम करता था। कोर का आपातकालीन शीतलन तीन स्वतंत्र प्रणालियों को सौंपा गया है। शीतलक प्रणाली में किसी भी आकार के रिसाव के मामले में 2· 100% ताप हटाने की क्षमता के साथ दोगुना अनावश्यक कम दबाव कोर स्प्रे सक्रिय किया जाता है। छोटे रिसाव की भरपाई अनावश्यक वैकल्पिक कम दबाव प्रणाली (ए. एल. पी. एस.) द्वारा की जा सकती है। सूखे कुएं में शीतलन एजेंट के नुकसान से, अत्यधिक पानी टोरस के आकार के दबाव-दमन पूल में फैल जाएगा। 4000 घन मीटर का बड़ा टोरस 2000 घन मीटर पानी से भरा होता है और बदले में एक अनावश्यक टोरस शीतलन प्रणाली और कुल 4· 100% अवशिष्ट गर्मी हटाने की क्षमता के साथ एक अनावश्यक शटडाउन और टोरस शीतलन प्रणाली द्वारा ठंडा किया जाता है। आपातकालीन बिजली पास के मुहलबर्ग पनबिजली संयंत्र और तीन डीजल जनरेटर के साथ दो कनेक्शनों के माध्यम से प्रदान की जाती है। 1989 में, एस. यू. एस. ए. एन. (सेल्बस्टैंडिगेस, अनभैंजिगेस सिस्टम ज़ूर अबफुहर डेर नचज़रफॉलस्वार्मे) आपातकालीन भवन ने संचालन शुरू किया। बंकराइज्ड और आंशिक रूप से भूमिगत, इसका कार्य रिएक्टर के आपातकालीन बंद को सुनिश्चित करना है, यहां तक कि विमान दुर्घटनाओं जैसे चरम बाहरी एजेंटों या संयंत्र के ऊपर की ओर बांधों के एक साथ गिरने के परिणामस्वरूप संरचनाओं के डूबने के मामले में भी। अन्य में इसमें आर. सी. आई. सी., ए. एल. पी. एस., टी. सी. एस. और तीन आपातकालीन डीजल जनरेटरों में से दो शामिल हैं। अपशिष्ट प्रबंधन केकेएम वार्षिक रूप से लगभग 35-38 एम3 निम्न और मध्यम स्तर के रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उत्पादन करता है। अपशिष्ट को मूल स्थान पर संपीड़ित किया जाता है और कंडीशनिंग के लिए वुरेंलिंगेन में केंद्रीय अंतरिम भंडारण सुविधा (जेडजेडएल) में स्थानांतरित किया जाता है। बी. के. डब्ल्यू.-कर्मचारियों ने अनुमान लगाया कि के. के. एम.-स्थल पर भंडारण क्षमता कम से कम 2022 तक रहेगी। खर्च किए गए ईंधन के पुनर्चक्रण पर 2006 की रोक के कारण, समाप्त छड़ का पूरा स्टॉक अब भंडारण के लिए जेडजेडएल को हस्तांतरित कर दिया गया है। कुछ हिस्सों में दरारें रिएक्टर की सुरक्षा के बारे में प्रमुख चिंताएं 1990 के दशक से रिएक्टर पोत के अंदर तथाकथित कोर कफन में दरारों के बनने से उत्पन्न हुईं। यह शीतलक द्वारा इस्पात के क्षरण के कारण होता है। प्रति-उपायों (कवच के सुदृढीकरण, शीतलक में रासायनिक योजक) के बावजूद, दरारें साल दर साल बढ़ती जा रही थीं। सबसे लंबी दरार सुरक्षा विनिर्देशों द्वारा अनुमत सीमा का एक तिहाई है और यह उम्मीद की गई थी कि 2012 तक यह अभी भी इस मूल्य के आधे से कम होगी। स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और इसके स्थिरीकरण के लिए अन्य रासायनिक उपायों का परीक्षण किया जा रहा है। 1986 में, इसी तरह की दरारों की उपस्थिति के कारण, शीतलन जल परिसंचरण लूप के कुछ घटकों का आदान-प्रदान करना पड़ा। हालांकि स्विस संघीय परमाणु सुरक्षा निरीक्षणालय (ई. एन. एस. आई.) द्वारा मुख्य कफन या दबाव पोत के प्रतिस्थापन को आवश्यक नहीं माना गया था, जिसने पुष्टि की कि बिजली संयंत्र कम से कम 2012 तक सुरक्षित रूप से काम करने में सक्षम था, जब लाइसेंस की अवधि अस्थायी रूप से समाप्त हो गई थी। परमाणु घटनाएं 2019 में निश्चित रूप से बंद होने तक, कोई सक्रिय परमाणु घटना (आई. एन. ई. एस. स्तर 1 या उससे ऊपर) नहीं हुई थी। 1995 से आई. एन. ई. एस. 1 की एक विसंगति हुई। स्तर 1 की घटनाएँ 1998 जून 1998 में रिएक्टर सुरक्षा प्रणाली की नियमित जांच के दौरान, एक तकनीशियन ने गलती से भाप राहत वाल्व खोला। भाप जो निकल गई वह टोरस के भीतर संघनित हो गई और उसमें मौजूद पानी को गर्म कर दिया। 14 मिनट के बाद टोरस के भीतर बढ़े हुए तापमान ने रिएक्टर को आपातकालीन रूप से बंद कर दिया। गलत वाल्व के खुलने और नियंत्रण कक्ष के कर्मचारियों द्वारा उचित प्रतिक्रिया देने में देरी के कारण इस आयोजन को आईएनईएस स्तर 1 (स्विस स्केल स्तर बी) के रूप में वर्गीकृत किया गया। 1995 से पहले की महत्वपूर्ण घटनाएं सितंबर 1986 में कम और मध्यम-सक्रिय कचरे के लिए पुनर्संचयन इकाई में एक दोषपूर्ण फिल्टर से थोड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी एरोसोल का रिसाव हुआ। परिणामस्वरूप आसपास का क्षेत्र अब 0.0051 mSv/y (स्थिति 2007) की मानवजनित औसत खुराक दर दिखाता है। तुलना के लिए जनसंख्या जोखिम के लिए संबंधित स्विस कानूनी सीमा 0.3 एम. एस. वी./वाई है और मुहलेबर्ग क्षेत्र में प्राकृतिक खुराक 1 एम. एस. वी./वाई प्राप्त करती है। जुलाई 1971 में, पूर्ण वाणिज्यिक संचालन से पहले सिस्टम परीक्षणों के दौरान, कुछ टरबाइन तेल में आग लग गई। आग ने सुरक्षा प्रणालियों से जुड़े तारों सहित टरबाइन के आवास को भारी नुकसान पहुंचाया। रिएक्टर को बंद करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रणाली कनेक्शन बने रहे। संयंत्र का परमाणु भाग प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन बिजली उत्पादन प्रणालियों को व्यापक मरम्मत की आवश्यकता थी। इस घटना के कारण वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत में काफी देरी हुई। मार्च 2012: रिएक्टर को हटाने का अदालत का आदेश एक परमाणु विरोधी समूह के अनुरोध के बाद स्विट्जरलैंड के संघीय प्रशासनिक न्यायालय ने मार्च 2012 में फैसला सुनाया कि बी. के. डब्ल्यू. एफ. एम. बी. एनर्जी को 2013 के मध्य तक रिएक्टर को बंद कर देना चाहिए। अपने फैसलों में अदालत ने रिएक्टर के अंदर की संरचनाओं में दरारों की अधूरी मरम्मत का हवाला दिया। इसके अलावा फैसले में संयंत्र के भूकंप प्रतिरोध से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का उल्लेख किया गया है। फिर भी, स्विस एन. पी. पी.-म्यूलबर्ग सहित-को ई. एन. एस. आई. जैसे विशेषज्ञ संगठनों द्वारा और हाल ही में यूरोपीय परमाणु सुरक्षा नियामक समूह (ई. एन. एस. आर. ई. जी.) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षा में भूकंप जैसे प्राकृतिक खतरों के खिलाफ मजबूत माना गया है। उल्लिखित स्क्रैप निर्णय को अदालत द्वारा केवल इस परिस्थिति में आदेश दिया गया था कि 2013 के मध्य तक सुरक्षित संचालन का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड में परमाणु ऊर्जा बी. के. डब्ल्यू. एफ. एम. बी. ऊर्जा पुनरुत्थान संदर्भ बाहरी लिंक आधिकारिक वेबसाइट भी देखें। जर्मन और फ्रेंच में। पावर रिएक्टर सूचना प्रणाली-मुहलेबर्ग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा केंद्र-मुहलेबर्ग स्विट्जरलैंड में पूर्व परमाणु ऊर्जा केंद्र बर्न के कैंटन में इमारतें और संरचनाएं