Gösgen Nuclear Power Plant
गोस्जेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र (जर्मन में केर्नक्राफ्टवर्क गोस्जेन, के. के. जी. में संक्षिप्त) आर नदी के एक लूप पर डेनिकेन नगर पालिका (सोलोथर्न, स्विट्जरलैंड के कैन्टन) में स्थित है। यह तदर्थ समाज केर्नक्राफ्टवर्क गोस्जेन-डेनिकेन एजी द्वारा संचालित है। इतिहास निर्माण तीसरे स्विस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के बारे में पहली चर्चा 1966 में शुरू हुई थी। 1970 में औपचारिक अनुरोध संघीय अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। शुरू में नदी के पानी के ठंडा होने का अनुमान लगाते हुए, एक नए संघीय विनियमन को पूरा करने के लिए ब्लूप्रिंट को संशोधित करना पड़ा, जिसने 1971 में भविष्य के संयंत्रों के लिए ऐसी प्रणालियों को प्रतिबंधित कर दिया था। कूलिंग टावर की शुरुआत के बाद, अधिकारियों ने 31 अक्टूबर 1972 को स्थान प्राधिकरण जारी किया। निर्माण 1973 की गर्मियों में शुरू हुआ, जिसके बाद स्थानीय परमिटों की एक श्रृंखला दी गई थी। कमीशन को 29 सितंबर 1979 को अधिकृत किया गया था। के. के. जी. फरवरी 1979 में संचालन शुरू करने के लिए तैयार था, लेकिन थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना के कारण स्विस फेडरल काउंसिल ने स्विस संयंत्रों पर सुरक्षा जांच का आदेश दिया, जिसमें कुछ महीने लग गए। इसने अंततः 1 नवंबर 1979 को अपने व्यावसायिक चरण में प्रवेश किया। असीमित संचालन लाइसेंस 29 सितंबर 1978 को जारी किया गया था। वर्षों से सकल संयंत्र उत्पादन को प्रारंभिक 970 मेगावाट से बढ़ाकर 990 मेगावाट (1992) और अंत में रिएक्टर विन्यास और नए कम दबाव वाले टर्बाइनों की स्थापना में छोटे बदलावों की एक श्रृंखला द्वारा वर्तमान 1020 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया है। के. के. जी. में अंतिम महत्वपूर्ण परिवर्तन खर्च की गई छड़ के लिए एक नई भंडारण सुविधा का निर्माण था। इसने 2008 में परिचालन शुरू किया। स्वीकृति 1970 के दशक में नए संयंत्रों के निर्माण का विरोध महत्व में बढ़ गया। ल्यूसेंस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुर्घटना के बावजूद, बहस में ज्यादातर तकनीकी पहलुओं पर विचार किया गया जैसे कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सुविधाओं का निर्माण या शीतलन प्रणाली। आर और राइन के पानी के अत्यधिक दोहन के बारे में कई चिंताएं थीं, जिनका उपयोग पहले से ही बेज़नौ और मुहलबर्ग स्टेशनों को ठंडा करने और कई पनबिजली संयंत्रों में किया जाता था। मार्च 1971 में संघीय परिषद ने नए संयंत्रों को सीधे ठंडा करने के लिए नदी के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। चूँकि के. के. जी. को भी ए. आर. द्वारा ठंडा किया जाना चाहिए था, इसलिए परियोजना को शीतलन मीनार जोड़कर अनुकूलित किया जाना था। 1972 में निर्माण अनुरोध प्रस्तुत करने के साथ संघीय, छावनी और सांप्रदायिक स्तर पर समूहों और व्यक्तियों द्वारा कई औपचारिक विरोध प्रस्तुत किए गए। सभी को अस्वीकार कर दिया गया और 1973 में निर्माण शुरू हुआ। इस बीच तेल संकट और ऊर्जा मिश्रण विविधीकरण की आवश्यकता के बारे में परिणामी जागरूकता ने परमाणु ऊर्जा के प्रतिरोध को कम कर दिया। 1977 की गर्मियों में टकराव फिर से शुरू हुआ। पेंटेकोस्ट सप्ताहांत में एक दिन में लगभग 3000 विरोधियों ने संयंत्र निर्माण स्थल की ओर एक विरोध मार्च में भाग लिया। 25 जून 1977 को, कम से कम 2,000 कार्यकर्ताओं ने के. के. जी. तक पहुँचने की कोशिश की और पुलिस द्वारा उन्हें तितर-बितर करना पड़ा। दो सप्ताह बाद 6000 प्रदर्शनकारियों और 1000 पुलिसकर्मियों के बीच भी यही झड़प हुई। फिर भी संयंत्र को 1979 में संचालन शुरू करने का अधिकार मिला। के. के. जी. के लगातार प्रबल विरोध ने 1980 में संघीय अधिकारियों को संयंत्र सुरक्षा के बारे में सुनवाई बुलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संयंत्र सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और संचालन जारी रख सकता है। अप्रैल 1981 में संघीय परिषद द्वारा अंतिम औपचारिक विरोधों को खारिज कर दिया गया, जिससे एक दशक के तीव्र टकराव का अंत हो गया। चेरनोबिल आपदा ने परमाणु ऊर्जा के विरोध को फिर से जगाया, जिसके कारण 1987 में केकेजी को बंद करने के लिए एक छावनी पहल की गई। अंततः सोलोथर्न के नागरिकों ने 73 प्रतिशत बहुमत के साथ इसे अस्वीकार कर दिया। 1990 के नए संयंत्रों के लिए 10 साल के निर्माण निलंबन को छोड़कर, 52.5% द्वारा अनुमोदित, कैन्टोनल आबादी द्वारा प्रत्याशित शटडाउन या मॉरेटोरिया का प्रस्ताव करने वाली अन्य सभी संघीय पहलों के लिए समान भाग्य सुरक्षित रखा गया है। 2007 में छावनी संसद ने ओल्टन और आराऊ के बीच निडेराम्ट क्षेत्र में एक नए संयंत्र के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कार्य करने का काम सौंपा। भविष्य में के. के. जी., अपने मूल अपेक्षित जीवनकाल के बीच में होने के कारण, आने वाले कुछ दशकों तक बिजली का उत्पादन जारी रखना चाहिए। इसलिए इसे बंद करने या संभावित प्रतिस्थापन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके स्थान के पास नए निडेराम्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। हालाँकि इसे कभी-कभी गोस्जेन 2 के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन इसमें एक स्वतंत्र सुविधा होनी चाहिए। तकनीकी विनिर्देश रिएक्टर और जनरेटर केकेजी के पास जर्मन क्राफ्टवर्क यूनियन एजी द्वारा वितरित एक दबावयुक्त जल रिएक्टर है, जो सीमेंस एजी की तत्कालीन सहायक कंपनी थी और अब अरेवा एनपी का हिस्सा है। इसमें 177 ईंधन संयोजन हैं, जिनमें से 48 नियंत्रण तत्वों से लैस हैं। प्रत्येक ईंधन संयोजन 225 छड़ तक धारण कर सकता है, लेकिन केवल 205 पर ईंधन का कब्जा होता है। शेष 20 पद कंट्रोल रॉड के लिए आरक्षित हैं। चालू रिएक्टर में कुल लगभग 76 टन यूरेनियम होता है। यह 324 डिग्री सेल्सियस और 153 बार पर काम करता है। ताप विद्युत उत्पादन 3002 मेगावाट तक पहुँच जाता है। तीन भाप जनित्र ताप को 65 बार और 280 डिग्री सेल्सियस पर द्वितीयक शीतलक लूप में स्थानांतरित करते हैं। उन्हें तीन तारों द्वारा खिलाया जाता है, जिसमें दो अन्य स्टार्ट-अप या आपातकालीन मामलों के लिए जोड़े जाते हैं। परिणामी भाप को टरबाइन में भेजा जाता है, हालांकि लगभग 1 प्रतिशत को एक वाष्पक में पाइप किया जाता है जहां दबाव प्रक्रिया भाप में परिवर्तित किया जाता है और अंततः एक डाउनस्ट्रीम कार्डबोर्ड सुविधा में वितरित किया जाता है। टरबाइन एक उच्च दबाव और तीन निम्न दबाव इकाइयों से बना है। यह 970 मेगावाट की शुद्ध विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है जिसे 400 केवी पावर ग्रिड में वितरित किया जाता है। टरबाइन को खिलाने के बाद, भाप को तृतीयक शीतलन लूप द्वारा संघनित किया जाता है, जो पानी 22 डिग्री सेल्सियस पर होता है। उत्पादन शीतलक 36 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करता है और इसलिए इसे 150 मीटर लंबे प्राकृतिक भारित गीले प्रकार के शीतलन टावर में स्थानांतरित किया जाता है जो इसे प्रारंभिक तापमान पर वापस लाता है। 31. 6 घन मीटर/सेकंड में से 0.4-0.7 विशिष्ट प्लूम बनाते हुए मीनार को छोड़ देता है। सुरक्षा उपाय कोर एक 11 मीटर लंबे और 22 सेमी मोटे बेलनाकार पात्र के अंदर स्थित है जिसका आंतरिक व्यास 4.36 मीटर है। रिएक्टर कंक्रीट की इमारत की दीवार की मोटाई 1.6 मीटर (गुंबद 1.2 मीटर और आधार प्लेट 2.8 मीटर) के बेलनाकार हिस्से में है। विशाल संरचनाओं के कारण यह एक विमान दुर्घटना का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। रिएक्टर कूलिंग लूप में छोटे रिसाव के मामले में, चार उच्च दबाव वाले इंजेक्शन पंप (प्रत्येक कूलिंग लूप के लिए एक और आरक्षित के रूप में एक चौथा) गायब पानी की जगह लेंगे। शीतलक के तेजी से नुकसान के मामले में, कुल 3· 100% अतिरेक के साथ छह संचायक टैंक रिएक्टर को तब तक भर देंगे जब तक कि कम दबाव वाले इंजेक्शन पंप काम करना शुरू नहीं कर देते। इन चार पंपों को तीन लूपों में विभाजित किया गया है, साथ ही अन्य तीन लूपों की दिशा में एक क्रॉसस्टी के रूप में एक अतिरिक्त लूप है। यदि शीतलक द्वितीयक लूप से खो जाता है तो तीन भाप जनरेटरों को खिलाने का काम आपातकालीन खाद्य जल प्रणाली के चार तारों (एक-एक और एक आरक्षित) को सौंपा जाएगा, जिसमें कुल 2x2· 100% की अतिरेकता होगी। अत्यधिक विफलताओं के मामले में, उदाहरण के लिए एक स्टेशन ब्लैकआउट, विशेष आपातकालीन फीड वाटर सिस्टम के दो तारों द्वारा शीतलन सुनिश्चित किया जाएगा। संयंत्र के पास एक स्वतंत्र, बंकरयुक्त आपातकालीन इमारत है जिसका उद्देश्य चरम मामलों में विमान दुर्घटनाओं या विस्फोटों के रूप में रिएक्टर को बंद करने और कम से कम दस घंटे के लिए क्षय गर्मी को हटाने का प्रबंधन करना है। इसमें विशेष आपातकालीन फीड वाटर प्रणाली के दो तार और दो डीजल जनरेटर शामिल हैं। संयंत्र में दो अलग-अलग इमारतों में चार और आपातकालीन डीजल जनरेटर हैं। अपशिष्ट प्रबंधन खर्च किए गए ईंधन को विशेष पूल में ठंडा किया जाता है जहां अवशिष्ट क्षय गर्मी को हटा दिया जाता है। इसके बाद छड़ को केंद्रीय अंतरिम भंडारण सुविधा ZWILAG में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां उन्हें संग्रहीत किया जाता है। 2008 में दूसरे खर्च किए गए ईंधन पूल ने परिचालन शुरू किया, जिससे कुल क्षमता 600 से बढ़कर 1600 हो गई। निम्न और मध्यम रेडियोधर्मी प्रचालन अपशिष्ट को फिर से तैयार किया जाता है और संयंत्र स्थल पर उपयुक्त कमरों में संग्रहीत किया जाता है। केर्नक्राफ्टवर्क गोस्जेन-डेनिकेन एजी संयंत्र का संचालन केर्नक्राफ्टवर्क गोस्जेन-डेनिकेन एजी नामक एक तदर्थ निजी कंपनी द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह लगभग 500 सहकर्मियों को रोजगार देता है। इन शेयरों में एल्पिक समूह (40 प्रतिशत), एक्सपो एजी (25 प्रतिशत), ज्यूरिख शहर (15 प्रतिशत), सेंट्रलश्वेइज़ेरिशेन क्राफ्टवर्के (12.5%) और एनर्जी वासर बर्न (7.5 प्रतिशत) शामिल हैं। संयंत्र का प्रबंधन अल्पिक को सौंपा गया है। फरवरी 2009 तक कोई सक्रिय परमाणु घटना (आई. एन. ई. एस. स्तर 2 या उससे ऊपर) कभी नहीं हुई। 1995 के बाद से केवल एक विसंगति हुई। केकेजी पिछले 19 वर्षों में किसी भी रिएक्टर स्क्रैम की अनुपस्थिति के लिए उल्लेखनीय है। स्तर 1 की घटनाएँ 2009 मार्च में केकेजी ने संघीय अधिकारियों को एक घटना की घोषणा की जो 2008 के संशोधन के बाद हुई थी। आपातकालीन प्रणाली की आपूर्ति करने वाली चार अनावश्यक बिजली की लाइनें एक दोषपूर्ण सुरक्षात्मक परिपथ के कारण एक परीक्षण के दौरान विफल हो गईं। एक वास्तविक आपात स्थिति के मामले में यह केवल अन्य सुरक्षा तंत्रों की खराबी के मामले में परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन चूंकि एक ही समस्या कई किस्मों के लिए हुई है, इसलिए घटना का मूल्यांकन स्तर 1 के रूप में किया गया है। स्विट्जरलैंड में परमाणु ऊर्जा भी देखें संदर्भ बाहरी लिंक गोस्जेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली रिएक्टर सूचना प्रणाली-गोस्जेन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा केंद्र-स्विट्जरलैंड में गोस्जेन परमाणु ऊर्जा केंद्र