Beznau Nuclear Power Plant
बेज़नाऊ परमाणु ऊर्जा संयंत्र ([के. के. बी.]) स्विस ऊर्जा उपयोगिता एक्सपो का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो ए. आर. नदी में एक कृत्रिम द्वीप पर स्विट्जरलैंड के आरगाऊ के कैंटन की नगरपालिका डोटिंगेन में स्थित है। यह संयंत्र सितंबर 1969 से काम कर रहा है। बेज़नौ 1 और 2 बेज़नौ 1 स्विट्जरलैंड का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। पनबिजली के लिए स्विस बिजली उपयोगिताओं की पारंपरिक प्रवृत्ति को समाप्त करते हुए, 1960 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन नोर्डॉस्टस्वेइज़ेरिशे क्राफ्टवर्के एजी (एनओके, जो अब एक्स्पो होल्डिंग का हिस्सा है) ने एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण को ध्यान में रखना शुरू कर दिया। 23 दिसंबर 1964 को स्विस फेडरल ऑफिस ऑफ एनर्जी ने बेज़नौ में कृत्रिम द्वीप को रिएक्टर के लिए संभावित स्थान के रूप में मान्यता दी। संबंधित निर्माण परमिट 2 नवंबर 1965 को जारी किया गया था और केवल चार साल बाद, 12 मई 1969 को चालू करने के लिए अधिकृत किया गया था। 24 दिसंबर 1969 को बेज़नौ 1 ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। इस बीच उसी रिएक्टर बेजनौ 2 के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 17 नवंबर 1967 को स्थान और पहली निर्माण अनुमति को मंजूरी दी गई, इसके बाद 21 सितंबर 1970 को अंतिम अनुमति दी गई। कमीशनिंग 16 जुलाई 1971 को शुरू हुई और रिएक्टर ने अंततः 15 मार्च 1972 को वाणिज्यिक संचालन चरण में प्रवेश किया। बेज़नौ 1 ने 30 अक्टूबर 1970 को पहले से ही एक असीमित संचालन लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। इसके विपरीत बेज़नौ 2 ने 3 दिसंबर 2004 तक अस्थायी लाइसेंस के तहत काम किया, जब स्विस फेडरल काउंसिल ने सीमा को हटा दिया। बिजली संयंत्र 1960 के दशक में बनाया गया था, जब परमाणु परियोजनाओं का बहुत कम विरोध था। वर्षों से बेज़नाऊ कुछ परमाणु विरोधी विरोध प्रदर्शनों का दृश्य रहा है, लेकिन इस तरह का विरोध स्थानीय आबादी के बहुमत के बीच कभी भी व्यापक नहीं हुआ। छावनी के नागरिकों ने मौजूदा संयंत्रों को जल्दी बंद करने और नए संयंत्रों के निर्माण निलंबन पर सभी मतों को व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया। अंत में, 2007 में छावनी संसद ने सरकार को एक नए रिएक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने का काम सौंपा। 2018 तक के. के. बी. के बंद करने के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई है। तकनीकी दृष्टिकोण से, इसी तरह के रिएक्टर शायद कम से कम 60 साल और शायद 80 साल तक सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं। बेज़नाऊ की इकाई 1 सबसे पुराने वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है जो अभी भी 31 जनवरी 2016 तक परिचालन में है। अखबार टेजेस एंजाइगर ने अक्टूबर 2015 में टिप्पणी की कि दो स्वतंत्र स्रोतों ने पुष्टि की है कि रिएक्टर 1 दबाव पोत में आधा सेंटीमीटर व्यास के लगभग 1,000 गुहा हैं। इसी तरह के गुहा, हालांकि संख्या, आकार और विस्तार में छोटे थे, पहली बार बेल्जियम डोएल 3 रिएक्टर में खोजे गए थे, परिणामस्वरूप स्विस संघीय परमाणु सुरक्षा निरीक्षणालय (ई. एन. एस. आई.) ने बेज़नाउ और गोस्जेन एन. पी. पी. को अपने रिएक्टर दबाव पोत पर पर्याप्त परीक्षण करने के लिए कहा। यह कहा जाना चाहिए कि बेल्जियम के एन. पी. पी. (डोएल-3 और टिहेंज-2) में दोष संकेतों के कारण रिएक्टरों को निश्चित रूप से बंद नहीं किया गया था। वास्तव में, सभी आवश्यक परीक्षणों के पारित होने के बाद दोनों रिएक्टरों ने परिचालन फिर से शुरू कर दिया। इस तरह के भौतिक दोषों की खोज के बाद से इकाई 1 को बंद कर दिया गया है। सकारात्मक परीक्षण परिणामों के मामले में 2016 में फिर से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अप्रैल 2017 से फिर से शुरू करने की कोई समय सीमा घोषित नहीं की गई थी। ग्रीनपीस विरोध 5 मार्च 2014 को भोर में, ग्रीनपीस के कार्यकर्ता बेज़नाऊ में घुस गए और यूरोपीय सरकारों से सुरक्षा के आधार पर रिएक्टरों को बंद करने का आग्रह किया। नारंगी जंपसूट पहने लगभग 100 प्रदर्शनकारी सीमा की बाड़ पर चढ़ गए और 45 साल पुराने बेज़नाउ परमाणु संयंत्र में परमाणु ऊर्जा के "अंत" की घोषणा करते हुए रिएक्टरों की तस्वीरों के साथ बड़े बैनर फहराए। 40 कार्यकर्ताओं को कैंटोनल पुलिस ने दोपहर से पहले और अन्य को शाम को गिरफ्तार कर लिया। 58 कार्यकर्ताओं को अतिक्रमण के लिए लोक अभियोजक को सूचित किया गया था। परमाणु संचालक एक्सपो ने अतिक्रमण के लिए एक आपराधिक शिकायत प्रस्तुत की। बेज़नौ 3 योजनाएँ संयंत्र के प्रतिस्थापन को ध्यान में रखते हुए, रेज़ुन एजी ने 4 दिसंबर 2008 को संघीय अधिकारियों को तीसरे रिएक्टर के लिए एक रूपरेखा अनुमति आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे "ईकेकेबी" (एर्सात्ज़कर्नक्राफ्टवर्क बेज़नौ, बेज़नौ प्रतिस्थापन परमाणु ऊर्जा संयंत्र) या बेज़्नौ 3 नामित किया गया। हालांकि तकनीकी विनिर्देशों को बाद में परिभाषित किया जाना है, पसंद का रिएक्टर 1450 मेगावाट की विद्युत शक्ति के साथ एक हल्के पानी के प्रकार का उत्पादन III रिएक्टर होना है। शीतलन एक संकर मीनार द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा के बाद स्विस संघीय अधिकारियों द्वारा नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण बंद करने के निर्णय के बाद परियोजना अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है। तकनीकी विनिर्देश रिएक्टर और जनरेटर केकेबी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक द्वारा वितरित दो समान दबाव वाले जल रिएक्टर इकाइयों (बेज़नौ 1 और 2) से बना है। दोनों रिएक्टर एमओएक्स ईंधन के उपयोग के लिए प्रमाणित हैं। 2013 के बाद से, दोनों बेज़नौ इकाइयों में एम. ओ. एक्स. ईंधन तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता है। 1130 मेगावाट की तापीय शक्ति की विशेषता वाली प्रत्येक इकाई दो ब्राउन बोवेरी टरबाइन जनरेटरों के माध्यम से 365 मेगावाट शुद्ध बिजली का उत्पादन करती है। इन वर्षों में शुद्ध विद्युत ऊर्जा का उत्पादन दो बार बढ़ाया गया हैः यह 30 सितंबर 1996 तक 350 मेगावाट और 2 जनवरी 2000 तक 357 मेगावाट था। बिजली 220 केवी ग्रिड तक पहुँचाई जाती है। आर नदी के पानी का उपयोग करके और जिला ताप प्रणाली रेफ्यूना के माध्यम से संयंत्र को ठंडा किया जाता है। रेफ्यूना परमाणु जिला हीटिंग बेज़नौ एन. पी. पी. 1984 से जिला हीटिंग सिस्टम रेफ्यूना की आपूर्ति कर रहा है। यह आर नदी के पानी के तापमान पर संयंत्र के प्रभाव को कम करता है, और आसपास की ग्यारह नगर पालिकाओं को प्रति वर्ष 150 GW·h तक कार्बन मुक्त गर्मी प्रदान करता है। डोटिंगेन के अलावा, जुड़ी हुई नगर पालिकाओं में बैड ज़ुर्ज़ाच, क्लिंगनौ, अनटेरेंडेन, एन्डेन, बॉटस्टीन, टेगरफेल्डेन और सीमावर्ती बेडेन जिले, वुरेंलिंगेन और अनटर्सिगगेन्थल और अन्य सीमावर्ती ब्रुग जिले, रूफेनाच और विलिगेन शामिल हैं। गर्मी निष्कर्षण, सर्दियों में 125 डिग्री सेल्सियस से गर्मियों में 80 डिग्री सेल्सियस तक आपूर्ति तापमान पर, बिजली की हानि को प्रेरित करता है, लेकिन 2 मेगावाट औसत बिजली की हानि पर प्रति वर्ष 18 गीगावाट से कम। औसतन प्रदान की गई गर्मी की ऊर्जा सामग्री लगभग प्राकृतिक गैस के 14,200,000 m3 के समान है, जो 2,432 जुड़े घरों और ग्राहकों में से प्रत्येक के लिए सालाना औसतन 5,800 घन मीटर से अधिक प्राकृतिक गैस की खपत की बचत करती है। सुरक्षा उपाय दो रिएक्टरों के चालू होने के बाद से सुरक्षा में सुधार के लिए कई उन्नयन किए गए हैं। 1990 के दशक में, भाप जनरेटर और रिएक्टर संरक्षण प्रणाली की नियंत्रण तकनीक को बदल दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप नियंत्रण कक्षों को अनुकूलित किया गया और नए टरबाइन नियंत्रण स्थापित किए गए। इसके अलावा, प्रत्येक रिएक्टर इकाई को एक आपातकालीन भवन (एन. ए. एन. ओ., एन. ए. सी. आर. यू. एस. टी. एन. ओ. टी. एस. सिस्टम) से सुसज्जित किया गया है। इनमें रिएक्टर को आपातकालीन रूप से बंद करने और भाप जनरेटरों को खिलाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रणालियाँ, 50 केवी आपातकालीन बिजली लाइन और एक डीजल बिजली जनरेटर शामिल हैं। वे बाहरी खतरों से बहुत अधिक संरक्षित (बंकरयुक्त) हैं और यदि आवश्यक हो, तो 72 घंटों के लिए मानव हस्तक्षेप के बिना बिजली संयंत्र को ठंडा करने और बंद करने में सक्षम हैं। मैंने जोखिम मूल्यांकन के प्रमुख मार्टिन रिचनर से पूछा कि बेज़नो ने नॉटस्टैंड इमारत पर इतना पैसा क्यों खर्च किया, जबकि ऐसा करने के लिए कोई विनियमन या सरकारी निर्देश नहीं था। मार्टिन ने मुझे जवाब दिया, "वुडी, हम यहाँ रहते हैं।" कम से कम डेढ़ मीटर मोटी कंक्रीट-स्टील की इमारतें महत्वपूर्ण प्रणालियों को भूकंप या विमान दुर्घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से बचाती हैं। के. के. बी. की प्रत्येक इकाई में इस्पात और कंक्रीट में एक बड़े सूखे प्रकार का नियंत्रण होता है। आपातकालीन कोर शीतलन (ई. सी. सी. एस.) कुल तीन तारों (एन. ए. एन. ओ. में एक) के साथ एक अनावश्यक उच्च दबाव सुरक्षा इंजेक्शन प्रणाली द्वारा किया जाता है। दो भाप जनरेटरों को दो मुख्य खाद्य पंपों द्वारा पानी प्रदान किया जाता है। यदि वे विफल हो जाते हैं, तो फ़ीडिंग को सुरक्षा प्रणालियों में से एक द्वारा लिया जाता हैः एक डबल-स्ट्रैंडेड सहायक फ़ीड वाटर सिस्टम या दो आपातकालीन फ़ीड वाटर सिस्टम में से एक, जिसमें से एक बंकराइज्ड NANO का हिस्सा है। अंत में, शीतलन के साथ समस्याओं के मामले में, दो नियंत्रण स्प्रे प्रणालियों को परिणामी भाप के संघनन द्वारा अत्यधिक गर्मी और दबाव को हटाने का काम सौंपा जाता है। बिजली संयंत्र बाहरी बिजली ग्रिड से पांच तारों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। उनमें से दो का उपयोग मुख्य रूप से बिजली संयंत्र के उत्पादन को 220 केवी ग्रिड तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। फिर भी वे एक-एक आपातकालीन डीजल जनरेटर से लैस हैं। दो अन्य तार आपातकालीन बिजली प्रदान करते हैं और पास के पनबिजली संयंत्र और 50 केवी ग्रिड से जुड़े होते हैं। इसके अलावा, दुर्घटना प्रबंधन के मामले में काम करने में सक्षम होने के लिए स्पष्ट रूप से सुसज्जित दो डीजल जनरेटर भी उपलब्ध हैं। एन. ए. एन. ओ. पांचवें स्ट्रैंड के माध्यम से 50 केवी ग्रिड से जुड़ा हुआ है और इसमें पांचवां जनरेटर है। संयंत्र की मुख्य यू. पी. एस. प्रणाली कम से कम 2 घंटे के सामान्य संचालन के लिए प्रत्यक्ष धारा प्रदान कर सकती है। अपशिष्ट प्रबंधन केकेबी 1993 से एक अलग अंतरिम रेडियोधर्मी अपशिष्ट भंडारण सुविधा (जेडडब्ल्यूआईबीईजेड) का संचालन करता है। यह निम्न स्तर के परिचालन अपशिष्ट के लिए एक कक्ष से बना है और दूसरा खर्च किए गए ईंधन के सूखे भंडारण के लिए है। कंडीशनिंग की आवश्यकता वाले कचरे को वुरेनलिंगेन में केंद्रीय अंतरिम भंडारण सुविधा (जेडजेडएल) में संग्रहीत किया जाता है। ये दोनों जमा कम से कम 2020 तक संयंत्र के कचरे का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए हैं। सुरक्षा घटनाएं निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना पैमाने (आई. एन. ई. एस.) पर वर्गीकृत बेज़नौ में परमाणु सुरक्षा घटनाओं का एक अवलोकन है, जो 0 (कम से कम गंभीर) से 7 (सबसे गंभीर) तक है। संयंत्र के इतिहास में एक स्तर 2 कार्यक्रम और चार स्तर 1 कार्यक्रम हुए हैं। स्तर 2 की घटनाएँ 2009 31 जुलाई 2009 को, बेज़नौ 2 के वार्षिक संशोधन के दौरान, दो श्रमिकों को संगठनात्मक खामियों की एक श्रृंखला और एक अन्य संशोधन दल द्वारा असंबद्ध संचालन के कारण विकिरण के अत्यधिक स्तर के संपर्क में लाया गया था। इनसे उस कमरे में विकिरण के स्तर में अचानक वृद्धि होती है जहाँ दो तकनीशियन काम कर रहे थे। उन्होंने क्रमशः 37.8 और 25.4 एम. एस. वी. की समतुल्य खुराक को अवशोषित किया (विकिरण खुराक के लिए उदाहरण देखें)। व्यक्तिगत डोसीमीटर की गलत सेटिंग ने समय पर चेतावनी को रोक दिया। स्तर 1 घटनाएँ 2012 इकाई 2 का एक आपातकालीन डीजल जनरेटर इस आपातकालीन विद्युत ऊर्जा जनरेटर के नियमित कार्य परीक्षण के दौरान शुरू करने में विफल रहा। 2007 अगस्त में, बेज़नौ 2 के संशोधन के लिए वार्षिक बंद के दौरान, 50 केवी आपातकालीन बिजली लाइन को निष्क्रिय कर दिया गया था। नतीजतन, बेज़नौ 1 के डीजल जनरेटर को सुरक्षा नियमों द्वारा निर्धारित कम शासन पर चालू किया गया था। 50 केवी लाइन के फिर से जुड़ने के बाद, जनरेटर तकनीकी कारणों से अधिक भार पर चला, लेकिन अंततः एक दोषपूर्ण रिले के कारण यह विफल हो गया। इसलिए यह माना जाता था कि जब 50 केवी लाइन सक्रिय नहीं थी तो जनरेटर पूर्ण लोडिंग पर नहीं चल सकता था। चूंकि यूनिट 2 जनरेटर भी नियोजित ऑडिट के कारण अनुपलब्ध था, इसलिए आपातकालीन बिजली केवल पनबिजली संयंत्र या बाढ़ की स्थिति में सक्रिय बैकअप जनरेटर द्वारा प्रदान की जा सकती थी। अतिरेक में कमी के कारण सामान्य संचालन मापदंडों से विचलन हुआ और इसलिए इसे स्तर 1 घटना (स्विस पैमाने स्तर बी) के रूप में वर्गीकृत किया गया। 1997 संचालन कर्मियों द्वारा किए गए एक आवधिक निरीक्षण के दौरान, एक हाथ से संचालित वाल्व, जिसे खुला होना चाहिए था, को बंद पाया गया। गलत स्थिति के परिणामस्वरूप, बेज़नौ 1 की तीन आपातकालीन शीतलन प्रणालियों में से एक दो सप्ताह की अवधि में तत्काल उपयोग के लिए तैयार नहीं थी। तकनीकी विनिर्देशों के इस उल्लंघन के कारण घटना का मूल्यांकन स्तर 1 (स्विस स्केल स्तर बी) के रूप में किया गया। 1996 संशोधन आउटेज के बाद, रिएक्टर बिजली के 1 से 2 प्रतिशत पर, बेज़नौ 1 के लिए नई सुरक्षा प्रणाली और इसकी आंतरिक बिजली आपूर्ति को एक परीक्षण कार्यक्रम के साथ शुरू किया जाना था। नए सुरक्षा उपकरणों के साथ समन्वय के दौरान, दो टर्बो समूहों में से एक ने अनजाने में भार बढ़ा दिया, और इसके कारण रिएक्टर की शक्ति 12.6% तक बढ़ गई। चूंकि कम बिजली के दौरान केवल सहायक फीड वाटर पंप काम करते हैं, इसलिए आपूर्ति किए गए पानी की मात्रा भाप जनरेटर को खिलाने के लिए अपर्याप्त थी, जिससे एक स्वचालित रिएक्टर स्क्रैम होता है। टर्बो समूह पर अनजाने में मांग स्वचालित टरबाइन नियंत्रक की एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के कारण हुई थी। इसके अलावा, रिएक्टर पहले से ही 276 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित न्यूनतम तापमान के बजाय 251 डिग्री सेल्सियस पर गंभीर हो गया था। संचालन विनिर्देशों से विचलन के कारण एक स्तर 1 मूल्यांकन (स्विस स्केल स्तर बी) हुआ। 1995 से पहले की महत्वपूर्ण घटनाएं जुलाई 1992 में, बेज़नौ 1 के संशोधन के दौरान, रिएक्टर सम्प में काम करने वाले दो तकनीशियनों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। यह वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले आर्गन की अत्यधिक वायुमंडलीय सांद्रता के कारण हुआ था। यह दुर्घटना संयंत्र की परमाणु प्रकृति के कारण नहीं हुई थी और इसलिए आई. एन. ई. एस. मूल्यांकन प्राप्त नहीं हुआ। यह भी देखें स्विट्जरलैंड में परमाणु ऊर्जा रिसुन एजी संदर्भ बाहरी लिंक आधिकारिक बिजली संयंत्र वेबसाइट एक्सपो एजी रिसुन एजी रिफ्यूना एजी पावर रिएक्टर सूचना प्रणाली-बेज़नो 1 पावर रिएक्टर सूचना प्रणाली-बेज़नो 2 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा केंद्र-बेज़नो 1 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा केंद्र-बेज़नो 2 स्विट्जरलैंड में परमाणु ऊर्जा केंद्र