Network protector
नेटवर्क रक्षक एक प्रकार का विद्युत सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग बिजली वितरण प्रणालियों में किया जाता है। नेटवर्क रक्षक स्वचालित रूप से अपने संबंधित वितरण ट्रांसफॉर्मर को द्वितीयक नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देता है जब बिजली विपरीत दिशा में बहने लगती है। नेटवर्क रक्षकों का उपयोग स्पॉट नेटवर्क और ग्रिड नेटवर्क दोनों पर किया जाता है। द्वितीयक ग्रिड प्रणाली ग्राहकों के लिए सेवा की निरंतरता में सुधार करती है, क्योंकि भार की आपूर्ति के लिए कई स्रोत उपलब्ध हैं; किसी भी एक आपूर्ति के साथ एक दोष नेटवर्क रक्षक द्वारा स्वचालित रूप से अलग हो जाता है और अन्य स्रोतों से सेवा में बाधा नहीं डालता है। द्वितीयक ग्रिड का उपयोग अक्सर शहरों के डाउनटाउन क्षेत्रों में किया जाता है जहां एक छोटे से क्षेत्र में कई ग्राहक होते हैं। ऑपरेशन आमतौर पर नेटवर्क प्रोटेक्टर को बंद करने के लिए सेट किया जाता है जब वोल्टेज अंतर और चरण कोण ऐसे होते हैं कि ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करेगा, और तब खुलने के लिए सेट किया जाता है जब सेकेंडरी ग्रिड ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से बैक-फीड करेगा और प्राइमरी सर्किट को बिजली की आपूर्ति करेगा। नेटवर्क रक्षकों में आम तौर पर तीन सेटिंग्स होती हैं, "स्वचालित", "खुला" और "बंद"। शीर्ष पक्ष को कई रक्षकों से खिलाया जाता है और हमेशा सक्रिय किया जाता है जब तक कि स्पॉट नेटवर्क पर सभी इकाइयाँ खुली स्थिति में न हों। ग्रिड इकाइयों को हमेशा ग्रिड में बंधी कई अन्य इकाइयों से ऊपर की ओर सक्रिय किया जाएगा। एक स्पॉट नेटवर्क एक ही ग्राहक को समर्पित 2 या अधिक ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ग्रिड कई ग्राहकों को फ़ीड करता है। एक नेटवर्क रक्षक में संपर्कों का एक सर्किट ब्रेकर सेट और एक नियंत्रण सुरक्षा रिले होता है। घटक एक सुरक्षात्मक आवास में संलग्न होते हैं; कुछ नेटवर्क रक्षक ग्रेड के नीचे के ट्रांसफॉर्मर पर स्थापित होते हैं और पानी प्रतिरोधी बाड़ों में होने चाहिए। इस तंत्र में द्वितीयक संपर्कों को खोलने और बंद करने के लिए विद्युत और यांत्रिक भाग होते हैं। नियंत्रक रिले ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज और धारा की निगरानी करता है, और विद्युत संकेतों के माध्यम से संपर्क तंत्र को खोलता या बंद करता है। रिले एक शक्ति/समय वक्र का उपयोग करता है ताकि छोटे, अल्पकालिक विपरीत शक्ति प्रवाह (जैसे लिफ्ट फहराने से) को नजरअंदाज कर दिया जाए। स्पॉट इकाइयाँ 277/480 और ग्रिड इकाइयाँ 120/208 होंगी। अनुप्रयोग नेटवर्क रक्षक (द्वितीयक) नेटवर्क केबल को अधिभार से नहीं बचाता है। नेटवर्क रक्षक को ग्राहकों से दूर और प्राथमिक फीडरों में बिजली के प्रवाह को रोककर द्वितीयक ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता की रक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। यदि प्राथमिक फीडर में कोई खराबी है, तो सबस्टेशन सर्किट-ब्रेकर को खोलने के लिए बनाया जाता है, जिससे प्राथमिक फीडर एक तरफ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। समस्या यह है कि यह प्राथमिक केबल एक नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर से भी जुड़ा हुआ है, जो अपनी दूसरी तरफ अन्य नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा हुआ है। द्वितीयक नेटवर्क नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से प्राथमिक फीडर को सक्रिय करेगा। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी नेटवर्क साइड से एक फॉल्ट 'फीड' होता रहेगा। बिना किसी गलती के भी, यदि विद्युत उपयोगिता उस प्राथमिक केबल पर रखरखाव करना चाहती है, तो उनके पास नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से द्वितीयक नेटवर्क द्वारा केबल को सक्रिय किए जाने की चिंता किए बिना उस प्राथमिक केबल को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करने का एक तरीका होना चाहिए। इस प्रकार, नेटवर्क रक्षक को अपने संपर्कों को खोलने के लिए डिज़ाइन किया गया है यदि रिले पीछे की ओर बहने वाली धारा को महसूस करता है। हालाँकि, यदि द्वितीयक ग्रिड में कोई खराबी है, तो नेटवर्क रक्षक को अपने संपर्कों को खोलने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। द्वितीयक फॉल्ट को सिस्टम के प्राथमिक पक्ष से फीड किया जाना जारी रहेगा। कुछ मामलों में, नेटवर्क को केबल लिमिटर्स (जैसे फ्यूज) के साथ डिज़ाइन किया जाता है ताकि सही परिस्थितियों में सेकेंडरी फॉल्ट को पिघलाया और डिस्कनेक्ट किया जा सके। अन्य मामलों में, उपयोगिता केबल को 'बर्न क्लियर' करने देती है, जिस स्थिति में दोष को तब तक भरा रहने दिया जाता है जब तक कि केबल फ्यूज नहीं हो जाते, फिर दोष को अलग कर दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली के विश्लेषण की आवश्यकता होती है कि प्रणाली, वास्तव में, केबलों को फ्यूज करने के लिए पर्याप्त धारा की आपूर्ति कर सकती है, जहां भी दोष हो। यह विधि 120 वोल्ट पर अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन यह उच्च वोल्टेज पर कम विश्वसनीय है। केबल पर निर्भर रहने से 'स्पष्ट रूप से जलने' का खतरा यह है कि कुछ स्थितियों में केबल इस तरह से नहीं जलेगी और इसके बजाय, केबल का पूरा खंड अत्यधिक, दीर्घकालिक अधिभार से क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे आग लग सकती है और द्वितीयक नेटवर्क को नुकसान हो सकता है। आम तौर पर, नेटवर्क रक्षक एक पनडुब्बी घेराव के अंदर निहित होते हैं जो नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर के गले में बोल्ट किया जाता है और भूमिगत तहखानों में रखा जाता है। आई. ई. ई. ई. मानक C57.12.44 नेटवर्क रक्षकों को शामिल करता है। आटोरेक्लोसर संदर्भ रिचर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ईटन नेटवर्क प्रोटेक्टर्स इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी देखें।