Load management
भार प्रबंधन, जिसे मांग-पक्ष प्रबंधन (डी. एस. एम.) के रूप में भी जाना जाता है, बिजली स्टेशन के उत्पादन के बजाय भार को समायोजित या नियंत्रित करके विद्युत भार के साथ नेटवर्क पर बिजली की आपूर्ति को संतुलित करने की प्रक्रिया है। यह वास्तविक समय में उपयोगिता के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा, सर्किट ब्रेकर (लहर नियंत्रण) को ट्रिगर करने वाले आवृत्ति संवेदनशील रिले के उपयोग द्वारा, समय घड़ियों द्वारा, या उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने के लिए विशेष शुल्क का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। भार प्रबंधन उपयोगिताओं को पीक उपयोग समय (पीक शेविंग) के दौरान बिजली की मांग को कम करने की अनुमति देता है, जो बदले में, पीक बिजली संयंत्रों की आवश्यकता को समाप्त करके लागत को कम कर सकता है। इसके अलावा, कुछ पीकिंग बिजली संयंत्रों को ऑनलाइन लाने में एक घंटे से अधिक का समय लग सकता है जो उदाहरण के लिए एक संयंत्र के अप्रत्याशित रूप से ऑफ-लाइन जाने पर भार प्रबंधन को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। भार प्रबंधन हानिकारक उत्सर्जन को कम करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि पीकिंग संयंत्र या बैकअप जनरेटर अक्सर बेस लोड बिजली संयंत्रों की तुलना में गंदे और कम कुशल होते हैं। नई भार-प्रबंधन प्रौद्योगिकियां लगातार विकास के अधीन हैं-दोनों निजी उद्योग और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा। संक्षिप्त इतिहास आधुनिक उपयोगिता भार प्रबंधन लहर नियंत्रण का उपयोग करते हुए लगभग 1938 में शुरू हुआ। 1948 तक लहर नियंत्रण व्यापक उपयोग में एक व्यावहारिक प्रणाली थी। चेकों ने पहली बार 1950 के दशक में लहर नियंत्रण का उपयोग किया। आधुनिक प्रणालियों की तुलना में प्रारंभिक ट्रांसमीटर कम शक्ति वाले थे, केवल 50 किलोवोल्ट-एम्प। वे घूर्णन जनरेटर थे जो बिजली वितरण नेटवर्क से जुड़े ट्रांसफॉर्मरों में 1050 हर्ट्ज संकेत देते थे। प्रारंभिक रिसीवर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले थे। बाद में, 1970 के दशक में, उच्च शक्ति वाले अर्धचालकों वाले ट्रांसमीटरों का उपयोग किया गया। ये अधिक विश्वसनीय हैं क्योंकि उनके पास कोई चलने वाले भाग नहीं हैं। आधुनिक चेक प्रणालियाँ एक डिजिटल "तार" भेजती हैं। प्रत्येक तार भेजने में लगभग तीस सेकंड लगते हैं। इसकी दालें लगभग एक सेकंड लंबी होती हैं। विभिन्न जिलों में उपयोग किए जाने वाले कई प्रारूप हैं। 1972 में, थियोडोर जॉर्ज "टेड" पारास्केवकोस ने हंट्सविले, अलबामा में बोइंग के लिए काम करते हुए एक संवेदक निगरानी प्रणाली विकसित की, जिसमें सुरक्षा, आग और चिकित्सा अलार्म प्रणालियों के साथ-साथ सभी उपयोगिताओं के लिए मीटर-रीडिंग क्षमताओं के लिए डिजिटल संचरण का उपयोग किया गया। यह तकनीक उनके पेटेंट किए गए स्वचालित टेलीफोन लाइन पहचान प्रणाली का एक स्पिन-ऑफ था, जिसे अब कॉलर आईडी के रूप में जाना जाता है। 1974 में, पारसकेवकोस को इस तकनीक के लिए अमेरिकी पेटेंट से सम्मानित किया गया था। अलबामा पावर कंपनी के अनुरोध पर, पारास्केवकोस ने स्वचालित मीटर-रीडिंग तकनीक के साथ एक भार-प्रबंधन प्रणाली विकसित की। ऐसा करने में, उन्होंने वाट पावर मीटर डिस्क की गति की निगरानी करने के लिए प्रणाली की क्षमता का उपयोग किया और इसके परिणामस्वरूप, बिजली की खपत। इस जानकारी ने, दिन के समय के साथ, बिजली कंपनी को दिन के उच्च खपत वाले हिस्सों के दौरान उपयोग में शिखर को रोकने के लिए वाटर हीटर और एयर कंडीशनिंग की खपत का प्रबंधन करने के लिए अलग-अलग मीटरों को निर्देश देने की क्षमता दी। इस दृष्टिकोण के लिए, पारसकेवकोस को कई पेटेंट से सम्मानित किया गया था। लाभ और संचालन सिद्धांत चूंकि विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है जिसे प्रभावी रूप से थोक में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे तुरंत उत्पन्न, वितरित और उपभोग किया जाना चाहिए। जब किसी प्रणाली पर भार अधिकतम उत्पादन क्षमता के करीब पहुंचता है, तो नेटवर्क ऑपरेटरों को या तो ऊर्जा की अतिरिक्त आपूर्ति ढूंढनी चाहिए या भार को कम करने के तरीके खोजने चाहिए, इसलिए भार प्रबंधन। यदि वे असफल होते हैं, तो प्रणाली अस्थिर हो जाएगी और ब्लैकआउट हो सकता है। दीर्घकालिक भार प्रबंधन योजना वितरण नेटवर्क के भौतिक गुणों का वर्णन करने के लिए परिष्कृत मॉडल बनाकर शुरू की जा सकती है (अर्थात। टोपोलॉजी, क्षमता, और रेखाओं की अन्य विशेषताएँ), साथ ही साथ भार व्यवहार। विश्लेषण में ऐसे परिदृश्य शामिल हो सकते हैं जो मौसम के पूर्वानुमान, प्रस्तावित लोड-शेड आदेशों के अनुमानित प्रभाव, ऑफ-लाइन उपकरण के लिए अनुमानित समय-से-मरम्मत और अन्य कारकों के लिए जिम्मेदार हैं। भार प्रबंधन का उपयोग एक बिजली संयंत्र को उच्च क्षमता कारक प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जो औसत क्षमता उपयोग का एक उपाय है। क्षमता कारक एक विद्युत संयंत्र के अधिकतम उत्पादन की तुलना में उसके उत्पादन का एक माप है। क्षमता कारक को अक्सर क्षमता के औसत भार के अनुपात या समय की अवधि में औसत भार और चरम भार के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक उच्च भार कारक लाभप्रद है क्योंकि एक बिजली संयंत्र कम भार कारकों पर कम कुशल हो सकता है, एक उच्च भार कारक का मतलब है कि निश्चित लागत अधिक kWh उत्पादन पर फैली हुई है (जिसके परिणामस्वरूप बिजली की प्रति इकाई कम कीमत होती है), और एक उच्च भार कारक का मतलब है अधिक कुल उत्पादन। यदि बिजली भार कारक ईंधन की अनुपलब्धता, रखरखाव बंद, अनियोजित टूटना, या कम मांग (क्योंकि पूरे दिन खपत पैटर्न में उतार-चढ़ाव होता है) से प्रभावित होता है, तो उत्पादन को समायोजित करना पड़ता है, क्योंकि ग्रिड ऊर्जा भंडारण अक्सर निषेधात्मक रूप से महंगा होता है। छोटी उपयोगिताएँ जो खुद बिजली पैदा करने के बजाय बिजली खरीदती हैं, उन्हें लगता है कि वे एक भार नियंत्रण प्रणाली स्थापित करके भी लाभान्वित हो सकती हैं। अधिकतम उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदाता को दिए जाने वाले जुर्माने को काफी कम किया जा सकता है। कई लोग बताते हैं कि एक भार नियंत्रण प्रणाली एक ही मौसम में अपने लिए भुगतान कर सकती है। मांग प्रतिक्रिया की तुलना जब भार को कम करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसा प्रणाली की विश्वसनीयता के आधार पर किया जाता है। उपयोगिता एक अर्थ में "स्विच का मालिक है" और केवल तभी भार कम करती है जब विद्युत वितरण प्रणाली की स्थिरता या विश्वसनीयता को खतरा होता है। उपयोगिता (बिजली उत्पादन, परिवहन और वितरण के व्यवसाय में होने के कारण) बिना किसी कारण के उनकी व्यावसायिक प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगी। भार प्रबंधन, जब ठीक से किया जाता है, तो गैर-आक्रामक होता है, और उपभोक्ता पर कोई कठिनाई नहीं डालता है। भार को बंद व्यस्त समय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मांग प्रतिक्रिया स्मार्ट ग्रिड नियंत्रित भार नियंत्रण स्विच जैसे उपकरणों का उपयोग करके उपभोक्ता के हाथों में "ऑन-ऑफ स्विच" रखती है। जबकि कई आवासीय उपभोक्ता साल भर बिजली के लिए एक सपाट दर का भुगतान करते हैं, उपयोगिता की लागत वास्तव में मांग, वितरण नेटवर्क और कंपनी के बिजली उत्पादन पोर्टफोलियो की संरचना के आधार पर लगातार भिन्न होती है। मुक्त बाजार में, ऊर्जा की थोक कीमत पूरे दिन व्यापक रूप से बदलती रहती है। स्मार्ट ग्रिड द्वारा सक्षम मांग प्रतिक्रिया कार्यक्रम उपभोक्ता को लागत संबंधी चिंताओं के आधार पर उपयोग को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। जैसे-जैसे दिन के दौरान लागत बढ़ती है (जैसे-जैसे प्रणाली चरम क्षमता तक पहुंचती है और अधिक महंगे पीकिंग बिजली संयंत्रों का उपयोग किया जाता है), एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को कीमत बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए। वस्तु की मांग में इसी तरह की गिरावट से कीमत में गिरावट आनी चाहिए। जबकि यह अनुमानित कमी के लिए काम करता है, अप्रत्याशित उपकरण विफलताओं के कारण कई संकट सेकंड के भीतर विकसित हो जाते हैं। बिजली गुल होने से बचने के लिए उन्हें एक ही समय-सीमा में हल किया जाना चाहिए। मांग प्रतिक्रिया में रुचि रखने वाली कई उपयोगिताओं ने भी भार नियंत्रण क्षमता में रुचि व्यक्त की है ताकि वे उपभोक्ताओं को मूल्य अद्यतन प्रकाशित करने से पहले "ऑन-ऑफ स्विच" को संचालित करने में सक्षम हो सकें। रेडियो आवृत्ति और पावरलाइन संचार आधारित प्रणालियों दोनों की बिक्री के साथ लोड नियंत्रण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग आज भी बढ़ रहा है। कुछ प्रकार की स्मार्ट मीटर प्रणालियाँ भार नियंत्रण प्रणालियों के रूप में भी काम कर सकती हैं। आवेश नियंत्रण प्रणाली व्यस्त समय के दौरान विद्युत वाहनों के पुनर्भरण को रोक सकती है। वाहन-से-ग्रिड प्रणाली विद्युत वाहन की बैटरियों से उपयोगिता को बिजली वापस कर सकती है, या वे वाहन की बैटरियों के पुनर्भरण को धीमी गति से धीमा कर सकते हैं। लहर नियंत्रण लहर नियंत्रण भार नियंत्रण का एक सामान्य रूप है, और इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर के कई देशों में किया जाता है। लहर नियंत्रण में मुख्य शक्ति संकेत के मानक 50-60 Hz पर एक उच्च आवृत्ति संकेत (आमतौर पर 100 और 1600 Hz के बीच) को अधिरोपित करना शामिल है। जब गैर-आवश्यक आवासीय या औद्योगिक भार से जुड़े रिसीवर उपकरण इस संकेत को प्राप्त करते हैं, तो वे तब तक भार को बंद कर देते हैं जब तक कि संकेत अक्षम नहीं हो जाता या कोई अन्य आवृत्ति संकेत प्राप्त नहीं हो जाता। विद्युत वितरण प्रणाली पर संचार करने वाली प्रणाली का उपयोग करके दुनिया के विभिन्न हिस्सों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लहर नियंत्रण का प्रारंभिक कार्यान्वयन हुआ। प्रारंभिक प्रणालियों में ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से वितरण नेटवर्क से जुड़े घूर्णन जनरेटर का उपयोग किया जाता था। लहर नियंत्रण प्रणालियों को आम तौर पर दो-(या अधिक) स्तरीय मूल्य निर्धारण प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है, जिससे बिजली पीक समय (शाम) के दौरान अधिक महंगी होती है और कम उपयोग के समय (सुबह जल्दी) के दौरान सस्ती होती है। प्रभावित आवासीय उपकरण क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होंगे, लेकिन इसमें आवासीय विद्युत गर्म पानी हीटर, एयर कंडीशनर, पूल पंप या फसल-सिंचाई पंप शामिल हो सकते हैं। भार नियंत्रण से सुसज्जित एक वितरण नेटवर्क में, इन उपकरणों को संचार नियंत्रकों से सुसज्जित किया जाता है जो एक कार्यक्रम चला सकते हैं जो नियंत्रण में उपकरण के कर्तव्य चक्र को सीमित करता है। उपभोक्ताओं को आमतौर पर ऊर्जा के लिए कम दर का भुगतान करके भार नियंत्रण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। उपयोगिता द्वारा उचित भार प्रबंधन उन्हें रोलिंग ब्लैकआउट से बचने और लागत को कम करने के लिए लोड शेडिंग का अभ्यास करने की अनुमति देता है। लहर नियंत्रण अलोकप्रिय हो सकता है क्योंकि कभी-कभी उपकरण आराम उपकरण को चालू करने के लिए संकेत प्राप्त करने में विफल हो सकते हैं, जैसे। गर्म पानी के हीटर या बेसबोर्ड विद्युत हीटर। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर पुरानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणालियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं। इसके अलावा, कुछ आधुनिक प्रणालियाँ आरामदायक उपकरणों को चालू करने के लिए तारों को दोहराती हैं। इसके अलावा, लोकप्रिय मांग के अनुसार, कई लहर नियंत्रण प्राप्तकर्ताओं के पास आरामदायक उपकरणों को चालू करने के लिए एक स्विच होता है। आधुनिक लहर नियंत्रण 30 से 180 सेकंड तक एक डिजिटल तार भेजते हैं। मूल रूप से ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले द्वारा प्राप्त किए गए थे। अब वे अक्सर माइक्रोप्रोसेसर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कई प्रणालियाँ तारों को दोहराती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरामदायक उपकरण (जैसे। वॉटर हीटर) चालू हैं। चूँकि प्रसारण आवृत्तियाँ मानव श्रवण की सीमा में होती हैं, वे अक्सर तारों, फिलामेंट लाइट-बल्बों या ट्रांसफॉर्मरों को श्रव्य तरीके से कंपन करते हैं। तार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मानकों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, चेक गणराज्य में, विभिन्न जिले "जेडपीए II 32एस", "जेडपीए II 64एस" और वर्साकॉम का उपयोग करते हैं। जेड. पी. ए. II 32S एक सेकंड की प्रत्येक पल्स के बीच "ऑफ टाइम" के साथ 2.33 सेकंड चालू, 2.99 सेकंड बंद, फिर 32 एक सेकंड की पल्स (या तो चालू या बंद) भेजता है। जेडपीए II 64एस में बहुत कम समय होता है, जिससे 64 दालों को भेजा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है। आस-पास के क्षेत्र अलग-अलग आवृत्तियों या तारों का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तार केवल वांछित क्षेत्र में काम करते हैं। स्थानीय ग्रिड को इंटरटीज से जोड़ने वाले ट्रांसफॉर्मरों के पास जानबूझकर तरंग नियंत्रण संकेतों को लंबी दूरी की बिजली लाइनों में पारित करने के लिए उपकरण (ब्रिजिंग कैपेसिटर) नहीं होते हैं। एक तार का प्रत्येक डेटा पल्स आदेशों की संख्या को दोगुना कर सकता है, जिससे 32 पल्स 2 ^ 32 अलग-अलग आदेशों की अनुमति देते हैं। हालांकि, व्यवहार में, विशेष दालें विशेष प्रकार के उपकरण या सेवा से जुड़ी होती हैं। कुछ तारों के असामान्य उद्देश्य होते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश लहर नियंत्रण प्रणालियों में संलग्न उपकरणों में घड़ियों को सेट करने के लिए एक तार होता है, जैसे। आधी रात तक। ज़ेल्वेगर ऑफ-पीक लहर नियंत्रण प्रणालियों का एक आम ब्रांड है। आवृत्ति-आधारित विकेंद्रीकृत मांग नियंत्रण अधिक भार ग्रिड के समक्रमित जनरेटरों के रोटरों को भौतिक रूप से धीमा कर देते हैं। इसके कारण एसी मेन की आवृत्ति थोड़ी कम हो जाती है जब ग्रिड को भारी रूप से लोड किया जाता है। कम आवृत्ति पूरे ग्रिड में तुरंत संवेदनशील होती है। सस्ते स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स आसानी से और सटीक रूप से मुख्य आवृत्तियों को माप सकते हैं और गिरने योग्य भार को बंद कर सकते हैं। कुछ मामलों में, यह सुविधा लगभग मुफ़्त है, जैसे। यदि नियंत्रण उपकरण (जैसे विद्युत शक्ति मीटर, या वातानुकूलन प्रणाली में थर्मोस्टेट) में पहले से ही एक माइक्रोकंट्रोलर है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक विद्युत शक्ति मीटर आंतरिक रूप से आवृत्ति को मापते हैं, और उपकरणों को बंद करने के लिए केवल मांग नियंत्रण रिले की आवश्यकता होती है। अन्य उपकरणों में, अक्सर केवल आवश्यक अतिरिक्त उपकरण मुख्य चक्र को समझने के लिए एक प्रतिरोधक विभाजक और एक श्मिट ट्रिगर (एक छोटा एकीकृत परिपथ) होता है ताकि माइक्रोकंट्रोलर का डिजिटल इनपुट एक विश्वसनीय तेज डिजिटल बढ़त को महसूस कर सके। एक श्मिट ट्रिगर पहले से ही कई माइक्रोकंट्रोलरों पर मानक उपकरण है। लहर नियंत्रण पर मुख्य लाभ ग्राहकों की अधिक सुविधा हैः अप्राप्य लहर नियंत्रण तार एक वॉटर हीटर को बंद रखने का कारण बन सकते हैं, जिससे ठंडा स्नान हो सकता है। या, वे एक वातानुकूलन को बंद रखने का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप घर में हलचल हो सकती है। इसके विपरीत, जैसे-जैसे ग्रिड ठीक होता है, इसकी आवृत्ति स्वाभाविक रूप से सामान्य हो जाती है, इसलिए आवृत्ति-नियंत्रित भार नियंत्रण स्वचालित रूप से वॉटर हीटर, एयर-कंडीशनर और अन्य आरामदायक उपकरणों को सक्षम बनाता है। उपकरणों की लागत कम हो सकती है, और अतिव्यापी या अप्राप्य लहर नियंत्रण क्षेत्रों, गलत प्राप्त कोड, ट्रांसमीटर शक्ति, आदि के बारे में कोई चिंता नहीं है। लहर नियंत्रण की तुलना में मुख्य नुकसान कम महीन दाने वाला नियंत्रण है। उदाहरण के लिए, एक ग्रिड प्राधिकरण के पास केवल यह चुनने की सीमित क्षमता होती है कि कौन से भार उतारे गए हैं। नियंत्रित युद्ध-काल की अर्थव्यवस्थाओं में, यह एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इस प्रणाली का आविष्कार 21वीं शताब्दी की शुरुआत में पी. एन. एन. एल. में किया गया था, और ग्रिड को स्थिर करने के लिए दिखाया गया है। योजनाओं के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस सहित कई देशों में, बिजली ग्रिड नियमित रूप से निजी रूप से आयोजित, लोड प्रबंधन योजनाओं में आपातकालीन डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं फ्लोरिडा दुनिया की सबसे बड़ी आवासीय लोड नियंत्रण प्रणाली फ्लोरिडा में पाई जाती है और इसका प्रबंधन फ्लोरिडा पावर एंड लाइट द्वारा किया जाता है। यह 800,000 भार नियंत्रण ट्रांसपोंडर (एल. सी. टी.) का उपयोग करता है और 1,000 मेगावाट विद्युत शक्ति (आपात स्थिति में 2,000 मेगावाट) को नियंत्रित करता है। एफ. पी. एल. अपने भार प्रबंधन कार्यक्रमों के कारण कई नए बिजली संयंत्रों के निर्माण से बचने में सक्षम रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1950 के दशक से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लहर नियंत्रण पर आधारित भार प्रबंधन की एक प्रणाली है, जिससे घरेलू और वाणिज्यिक जल भंडारण हीटरों के लिए बिजली की आपूर्ति को बंद और चालू करने की अनुमति मिलती है, साथ ही साथ नाइटस्टोर हीटर और स्ट्रीट लाइट के रिमोट कंट्रोल की अनुमति मिलती है। ग्राहक के परिसर में लहर नियंत्रण प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रत्येक स्थानीय वितरण नेटवर्क संकेतों के भीतर स्थित लहर इंजेक्शन उपकरण। नियंत्रण या तो स्थानीय आउटेज के जवाब में स्थानीय वितरण नेटवर्क कंपनी द्वारा हाथ से किया जा सकता है या संचरण प्रणाली ऑपरेटर से मांग को कम करने के अनुरोध (यानी। ट्रांसपॉवर), या स्वचालित रूप से जब इंजेक्शन उपकरण 49.2 हर्ट्ज से नीचे की मुख्य आवृत्ति का पता लगाता है। रिपल कंट्रोल रिसीवरों को कई रिपल चैनलों में से एक को सौंपा जाता है ताकि नेटवर्क कंपनी केवल नेटवर्क के हिस्से पर आपूर्ति को बंद कर सके, और मांग में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए आपूर्ति की चरणबद्ध बहाली की अनुमति दी जा सके जब बिजली को बहाल किया जाता है। क्षेत्र के आधार पर, उपभोक्ता के पास दो बिजली मीटर हो सकते हैं, एक सामान्य आपूर्ति के लिए ("कभी भी") और एक भार-प्रबंधित आपूर्ति के लिए ("नियंत्रित"), नियंत्रित आपूर्ति के साथ किसी भी समय की आपूर्ति की तुलना में प्रति किलोवाट-घंटे कम दर पर बिल किया जाता है। भार-प्रबंधित आपूर्ति वाले लेकिन केवल एक मीटर वाले लोगों के लिए, बिजली का बिल "समग्र" दर पर दिया जाता है, जिसकी कीमत किसी भी समय और नियंत्रित के बीच होती है। चेक गणराज्य ने 1950 के दशक से लहर नियंत्रण प्रणालियों का संचालन किया है। फ्रांस फ्रांस के पास एक ईजेपी शुल्क है, जो इसे कुछ भारों को डिस्कनेक्ट करने और उपभोक्ताओं को कुछ भारों को डिस्कनेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने की अनुमति देता है। यह शुल्क अब नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है (जुलाई 2009 तक)। टेम्पो शुल्क में अलग-अलग कीमतों के साथ विभिन्न प्रकार के दिन भी शामिल हैं, लेकिन नए ग्राहकों के लिए भी (जुलाई 2009 तक) बंद कर दिया गया है। रात के समय कम की गई कीमतें ग्राहकों के लिए अधिक मासिक शुल्क पर उपलब्ध हैं। जर्मनी वितरण प्रणाली संचालक वेस्टनेटज़ और ग्रिडएक्स ने एक भार प्रबंधन समाधान का संचालन किया। समाधान ग्रिड प्रचालक को स्थानीय ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों के साथ संवाद करने और ग्रिड की स्थिति के जवाब में ईवी चार्जिंग के लिए उपलब्ध भार को समायोजित करने में सक्षम बनाता है। 2009 में यू. के. में यूनाइटेड किंगडम आर. एल. टी. ई. सी. ने बताया कि घरेलू रेफ्रिजरेटरों को उनके गतिशील भार प्रतिक्रिया प्रणालियों से सुसज्जित किया जा रहा है। 2011 में यह घोषणा की गई थी कि सेंसबरी सुपरमार्केट श्रृंखला अपने हीटिंग और वेंटिलेशन उपकरणों पर गतिशील मांग प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। यू. के. में, रात के भंडारण हीटर का उपयोग अक्सर समय-स्विच ऑफ-पीक आपूर्ति विकल्प-इकोनॉमी 7 या इकोनॉमी 10 के साथ किया जाता है। एक ऐसा कार्यक्रम भी है जो साइट पर लगे आवृत्ति संवेदनशील रिले द्वारा स्वचालित रूप से ट्रिगर किए गए सर्किट ब्रेकर का उपयोग करके औद्योगिक भार को डिस्कनेक्ट करने की अनुमति देता है। यह स्टैंडिंग रिजर्व के साथ मिलकर काम करता है, जो डीजल जनरेटर का उपयोग करने वाला एक कार्यक्रम है। इन्हें बी. बी. सी. रेडियो 4 लॉन्गवेव रेडियो टेलीस्विच का उपयोग करके दूरस्थ रूप से भी बदला जा सकता है। एस. पी. संचरण ने अंतःस्थापित उत्पादन की वास्तविक समय निगरानी का उपयोग करते हुए डमफ्रीज़ और गैलोवे क्षेत्र में गतिशील भार प्रबंधन योजना को तैनात किया और यदि संचरण नेटवर्क पर अधिभार का पता चला तो उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया। ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली एक सेवा के रूप में ऊर्जा भंडारण (ई. एस. ए. ए. एस.) राष्ट्रीय ग्रिड (ग्रेट ब्रिटेन): संचरण की प्रति किलोवाट घंटे की लागत का अनुमान लगाना बैक अप की लागत की गणना करनाः यूनाइटेड किंगडम में स्पार्क स्प्रेड ऊर्जा देखें राष्ट्रीय ग्रिड रिजर्व सेवा स्रोत डीजल-इलेक्ट्रिक संचरण मोटर-जनरेटर तीन-चरण विद्युत ऊर्जा लोड बैंक वेट स्टैकिंग संदर्भ बाहरी लिंक मोटर वाहन अनुप्रयोगों के लिए भार प्रबंधक वितरित ऊर्जा संसाधन ग्राहक गोद लेने का मॉडल (डी. ई. आर.-सी. ए. एम.) ऊर्जा और नवीन प्रौद्योगिकी केंद्र नीदरलैंड में लहर नियंत्रण के बारे में सभी। एलेज़ ओवर टूनफ्रिक्वेन्ट इन नेडरलैंड विद्युत शक्ति संचरण विद्युत शक्ति नियंत्रण