Reliability index
विश्वसनीयता सूचकांक एकल संख्यात्मक मूल्य का उपयोग करके एक प्रणाली की विश्वसनीयता का मात्रात्मक मूल्यांकन करने का एक प्रयास है। विश्वसनीयता सूचकांकों का सेट इंजीनियरिंग के क्षेत्र के आधार पर भिन्न होता है, एक प्रणाली को चिह्नित करने के लिए कई अलग-अलग सूचकांकों का उपयोग किया जा सकता है। एक वस्तु के सरल मामले में जिसका उपयोग या मरम्मत एक बार विफल होने के बाद नहीं की जा सकती है, एक उपयोगी सूचकांक विफलता का औसत समय है जो वस्तु के सेवा जीवनकाल की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य क्रॉस-डिसिप्लिनरी सूचकांक फोर्स्ड आउटेज रेट (एफओआर) है, एक संभावना है कि एक विशेष प्रकार का उपकरण क्रम से बाहर है। आधुनिक बिजली विनियमन में विश्वसनीयता सूचकांकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बिजली वितरण नेटवर्क बिजली वितरण नेटवर्क के लिए "विश्वसनीयता सूचकांकों की एक विस्मयकारी श्रृंखला" मौजूद है जो या तो अवधि या बिजली रुकावटों की आवृत्ति की मात्रा निर्धारित करती है, कुछ दोनों को एक ही संख्या में संयोजित करने की कोशिश करते हैं, एक "लगभग असंभव कार्य"। लोकप्रिय सूचकांक आम तौर पर ग्राहक-उन्मुख होते हैं, कुछ जोड़े में आते हैं, जहां नाम में "सिस्टम" (एस) सभी ग्राहकों में औसत को इंगित करता है और "ग्राहक" (सी) केवल प्रभावित ग्राहकों में औसत को इंगित करता है (जिनके पास कम से कम एक रुकावट थी)। सभी सूचकांकों की गणना एक परिभाषित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में की जाती हैः प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (एसएआईडीआई) का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और यह प्रति ग्राहक बिजली व्यवधान की औसत कुल अवधि का प्रतिनिधित्व करता है; ग्राहक औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (सीएआईडीआई) व्यवधान की औसत अवधि है; ग्राहक कुल औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (सीटीएआईडीआई) प्रभावित ग्राहकों पर व्यवधान की औसत अवधि है; प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई) का भी अक्सर उपयोग किया जाता है और यह प्रति औसत ग्राहक कई बिजली व्यवधानों का प्रतिनिधित्व करता है; ग्राहक औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (सीएआईएफआई) प्रति प्रभावित ग्राहक बिजली व्यवधानों की औसत संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, सीएआईएफआई = सीटीए यदि एम. ए. आई. एफ. आई. निर्दिष्ट है, तो क्षणिक व्यवधानों को आमतौर पर एस. ए. आई. एफ. आई. से बाहर रखा जाता है, इसलिए ग्राहक के दृष्टिकोण से, व्यवधानों की कुल संख्या एस. ए. आई. एफ. आई. + एम. ए. आई. एफ. आई. होगी; औसत सेवा उपलब्धता सूचकांक (ए. एस. ए. आई.) कुल घंटों का अनुपात है जो ग्राहकों को वास्तव में सेवा के लिए अनुरोध किए गए घंटों की संख्या के साथ दिया गया था। विद्युत उपयोगिताओं का इतिहास 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आया और उनकी स्थापना के बाद से उन्हें अपनी वितरण प्रणालियों में समस्याओं का जवाब देना पड़ा। शुरू में आदिम साधनों का उपयोग किया जाता थाः उपयोगिता प्रचालक को उन ग्राहकों से फोन कॉल आते थे जो बिजली खो देते थे, अपने स्थानों पर दीवार के नक्शे में पिन डालते थे और पिनों के समूह के आधार पर दोष स्थान का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे। आउटेज के लिए लेखांकन विशुद्ध रूप से आंतरिक था, और वर्षों तक इसे मानकीकृत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था (अमेरिका में, 1940 के दशक के मध्य तक)। 1947 में, एडिसन इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट और आई. ई. ई. ई. (उस समय भी ए. आई. ई. ई.) द्वारा एक संयुक्त अध्ययन में ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए दोष दरों पर एक खंड शामिल किया गया था, परिणामों को वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक द्वारा 1959 में विस्तृत इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इंजीनियरिंग संदर्भ पुस्तकः वितरण प्रणालियों में संक्षेपित किया गया था। अमेरिका में, 1965 के पूर्वोत्तर ब्लैकआउट के बाद उत्पादन, संचरण, सबस्टेशन और वितरण की विश्वसनीयता मूल्यांकन में रुचि बढ़ी। कापरा एट अल द्वारा एक काम। 1969 में विश्वसनीयता के मानकीकृत स्तरों के लिए प्रणालियों को डिजाइन करने का सुझाव दिया और आधुनिक एसएआईएफआई के समान एक मीट्रिक का सुझाव दिया। एस. ए. आई. एफ. आई., एस. ए. आई. डी. आई., सी. ए. आई. डी. आई., ए. एस. आई. एफ. आई. और ए. आई. डी. आई. 1970 के दशक में व्यापक उपयोग में आए और मूल रूप से पेपर आउटेज टिकटों के आंकड़ों के आधार पर गणना की गई, कम्प्यूटरीकृत आउटेज प्रबंधन प्रणाली (ओ. एम. एस.) का उपयोग मुख्य रूप से आउटेज पर नज़र रखने की "पुशपिन" विधि को बदलने के लिए किया गया था। आई. ई. ई. ई. ने अपनी पावर इंजीनियरिंग सोसायटी के माध्यम से सूचकांकों के मानकीकरण का प्रयास शुरू किया। विभिन्न नामों (सिस्टम डिजाइन को अनुकूलित करने के लिए प्रदर्शन रिकॉर्ड पर कार्य समूह, वितरण विश्वसनीयता पर कार्य समूह, वितरण विश्वसनीयता कार्य समूह, मानक आई. ई. ई. ई. पी. 1366, आई. ई. ई. ई. पी. 1782) के तहत काम करने वाले कार्य समूह ने ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत कीं जो उपयोग में आने वाले अधिकांश आधुनिक सूचकांकों को परिभाषित करती हैं। विशेष रूप से, एसएआईडीआई, एसएआईएफआई, सीएआईडीआई, सीएआईएफआई, एएसएआई और एएलआईआई को विश्वसनीयता मापन और डेटा संग्रह (1971) के लिए एक गाइड में परिभाषित किया गया था। 1981 में विद्युत उपयोगिताओं ने विद्युत शक्ति अनुसंधान संस्थान में विश्वसनीयता सूचकांकों की भविष्यवाणी करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करने के प्रयास को वित्त पोषित किया था (ईपीआरआई को स्वयं 1965 के आउटेज की प्रतिक्रिया के रूप में बनाया गया था)। 1980 के मध्य में, विद्युत उपयोगिताओं में कार्यबल में कमी आई, राज्य नियामक निकाय चिंतित हो गए कि इसके परिणामस्वरूप विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है और उन्होंने वार्षिक विश्वसनीयता रिपोर्ट का अनुरोध करना शुरू कर दिया। 1990 के दशक में व्यक्तिगत कंप्यूटरों के सर्वव्यापी होने के साथ, ओएमएस सस्ता हो गया और लगभग सभी उपयोगिताओं ने उन्हें स्थापित किया। 1998 64% तक राज्य नियामकों द्वारा उपयोगिता कंपनियों को विश्वसनीयता की रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी (हालाँकि केवल 18 प्रतिशत ने गणना में क्षणिक घटनाओं को शामिल किया था)। बिजली उत्पादन प्रणालियों के लिए सूचकांक आम तौर पर बिजली ("क्षमता") और इसकी खपत ("मांग") उत्पन्न करने की प्रणाली की क्षमता के बीच संतुलन को दर्शाते हैं और कभी-कभी पर्याप्तता सूचकांक के रूप में संदर्भित किए जाते हैं; क्योंकि एन. ई. आर. सी. पर्याप्तता को अलग करता है (क्या पर्याप्त क्षमता होगी?) और सुरक्षा (क्या यह परेशान होने पर काम करेगा?) विश्वसनीयता के पहलू। यह माना जाता है कि यदि उत्पादन क्षमता से अधिक मांग के मामले पर्याप्त रूप से दुर्लभ और छोटे हैं, तो वितरण नेटवर्क या तो बाहरी इंटरकनेक्शन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करके या विद्युत भार के हिस्से को "कम करके" बिजली कटौती से बचने में सक्षम होगा। यह आगे माना जाता है कि वितरण प्रणाली आदर्श है और किसी भी पीढ़ी विन्यास में भार वितरित करने में सक्षम है। बिजली उत्पादन के लिए विश्वसनीयता सूचकांक ज्यादातर सांख्यिकी-आधारित (संभावित) हैं, लेकिन उनमें से कुछ नियम-ऑफ-थंब अतिरिक्त क्षमता मार्जिन को दर्शाते हैं (और इन्हें निर्धारक कहा जाता है)। निर्धारक सूचकांकों में शामिल हैंः स्थापित आरक्षित सीमा (आर. एम., अधिकतम प्रत्याशित भार से अधिक उत्पादन क्षमता का प्रतिशत) पारंपरिक रूप से उपयोगिताओं द्वारा उपयोग किया जाता था, अमेरिका में मूल्य 1970 के दशक के आर्थिक दबाव तक 20%-25% तक पहुँचते थे; सबसे बड़ा इकाई (एल. यू.) सूचकांक इस विचार पर आधारित है कि अतिरिक्त क्षमता प्रणाली में सबसे बड़े जनरेटर की क्षमता से संबंधित होनी चाहिए, जिसे एक ही गलती से निकाला जा सकता है; पनबिजली की महत्वपूर्ण भूमिका वाली प्रणालियों के लिए, सीमा "शुष्क वर्ष" में बिजली की कमी से भी संबंधित होगी (कम पानी की आपूर्ति की एक पूर्वनिर्धारित स्थिति, आमतौर पर एक वर्ष या वर्षों के क्रम में। सांख्यिकी पर आधारित सूचकांकों में शामिल हैंः भार संभावना का नुकसान (एल. ओ. एल. पी.) किसी भी आपातकालीन उपाय करने से पहले दिए गए समय के अंतराल (उदाहरण के लिए, एक वर्ष) में क्षमता से अधिक मांग की संभावना को दर्शाता है। इसे उस समय के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके दौरान प्रणाली पर भार अपनी क्षमता से अधिक हो जाता है; भार अपेक्षा का नुकसान (एल. ओ. एल. ई.) दिनों में भार घटनाओं के अपेक्षित नुकसान की कुल अवधि है, एल. ओ. एल. एच. घंटों में इसके बराबर है; अपेक्षित अनुपलब्ध ऊर्जा (ई. यू. ई.) अतिरिक्त ऊर्जा की एक राशि है जो कुछ अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) के भीतर मांग को पूरी तरह से पूरा करने के लिए आवश्यक होगी। "अपेक्षित ऊर्जा की सेवा नहीं की गई" (या आपूर्ति नहीं की गई, ई. ई. एन. एस.) के रूप में भी जाना जाता है, जिसे ऊर्जा अपेक्षा की हानि के रूप में भी जाना जाता है, एल. ओ. ई. ई. ई.; भार घटनाओं की हानि (एल. ओ. एल. ई. वी.) ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें मांग क्षमता से अधिक हो जाती है; अपेक्षित बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती है (ई. पी. एन. एस.); ऊर्जा संभावना की हानि (एल. ओ. ई. पी.); विश्वसनीयता का ऊर्जा सूचकांक (ई. आई. आर.); व्यवधान अवधि सूचकांक (आई. डी. आई.) (यह एसए. आई. डी. आई. का एक और नाम है); ऊर्जा में कटौती की जाती है। इबानेज़ और मिलिगन का मानना है कि व्यवहार में पीढ़ी के लिए विश्वसनीयता मेट्रिक्स रैखिक रूप से संबंधित हैं। विशेष रूप से, किसी भी कारक के आधार पर गणना की गई क्षमता ऋण मूल्य "काफी करीब" पाए गए। संदर्भ स्रोत