Photovoltaic power station
एक फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन, जिसे सौर पार्क, सौर फार्म या सौर ऊर्जा संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है, एक बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ा फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम (पीवी सिस्टम) है जिसे व्यापारी बिजली की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे अधिकांश भवन-स्थापित और अन्य विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा से अलग हैं क्योंकि वे स्थानीय उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं के बजाय उपयोगिता स्तर पर बिजली की आपूर्ति करते हैं। उपयोगिता पैमाने पर सौर का उपयोग कभी-कभी इस प्रकार की परियोजना का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह दृष्टिकोण केंद्रित सौर ऊर्जा, अन्य प्रमुख बड़े पैमाने पर सौर उत्पादन तकनीक से अलग है, जो विभिन्न प्रकार के पारंपरिक जनरेटर प्रणालियों को चलाने के लिए गर्मी का उपयोग करता है। दोनों दृष्टिकोणों के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन आज तक, विभिन्न कारणों से, फोटोवोल्टिक तकनीक का बहुत व्यापक उपयोग देखा गया है। उपयोगिता पैमाने पर सौर ऊर्जा क्षमता का लगभग 97 प्रतिशत पी. वी. था। कुछ देशों में, फोटोवोल्टिक बिजली स्टेशनों की नेमप्लेट क्षमता को मेगावाट-शिखर (एम. डब्ल्यू. पी.) में मूल्यांकन किया जाता है, जो सौर सरणी के सैद्धांतिक अधिकतम डी. सी. बिजली उत्पादन को संदर्भित करता है। अन्य देशों में, निर्माता सतह और दक्षता बताता है। हालाँकि, कनाडा, जापान, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर एम. डब्ल्यू. ए. सी. में परिवर्तित कम नाममात्र बिजली उत्पादन का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट करते हैं, जो बिजली उत्पादन के अन्य रूपों के साथ अधिक सीधे तुलनीय उपाय है। अधिकांश सौर पार्क कम से कम 1 एम. डब्ल्यू. पी. के पैमाने पर विकसित किए जाते हैं। 2018 तक, दुनिया के सबसे बड़े संचालित फोटोवोल्टिक बिजली स्टेशनों ने 1 गीगावाट को पार कर लिया। 2019 के अंत में, लगभग 9,000 सौर फार्म 4 एम. डब्ल्यू. ए. सी. (उपयोगिता पैमाने) से बड़े थे, जिनकी संयुक्त क्षमता 220 जी. डब्ल्यू. ए. सी. से अधिक थी। मौजूदा बड़े पैमाने पर फोटोवोल्टिक बिजली स्टेशनों में से अधिकांश स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के स्वामित्व और संचालन में हैं, लेकिन समुदाय और उपयोगिता-स्वामित्व वाली परियोजनाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इससे पहले, लगभग सभी को कम से कम आंशिक रूप से नियामक प्रोत्साहन जैसे फ़ीड-इन टैरिफ या टैक्स क्रेडिट द्वारा समर्थित किया जाता था, लेकिन जैसे-जैसे 2010 के दशक में स्तरित लागत में काफी गिरावट आई और अधिकांश बाजारों में ग्रिड समानता तक पहुँच गया, आमतौर पर बाहरी प्रोत्साहनों की आवश्यकता नहीं होती है। पहला 1 एम. डब्ल्यू. पी. सौर पार्क आर्को सोलर द्वारा 1982 के अंत में हेस्पेरिया, कैलिफोर्निया के पास लुगो में बनाया गया था, इसके बाद 1984 में कैरीजो प्लेन में 5,2 एम. डब्ल्यू. पी. की स्थापना की गई थी। दोनों को तब से बंद कर दिया गया है (हालांकि एक नया संयंत्र, पोखराज सोलर फार्म, 2015 में कैरीजो प्लेन में चालू किया गया था)। अगला चरण 2004 में जर्मनी में फ़ीड-इन टैरिफ में संशोधन के बाद आया, जब सौर पार्कों की एक बड़ी मात्रा का निर्माण किया गया था। तब से जर्मनी में 1 एम. डब्ल्यू. पी. से अधिक की कई सौ स्थापनाएँ स्थापित की गई हैं, जिनमें से 50 से अधिक 10 एम. डब्ल्यू. पी. से अधिक की हैं। 2008 में फ़ीड-इन टैरिफ की शुरुआत के साथ, स्पेन 10 मेगावाट से अधिक के लगभग 60 सौर पार्कों के साथ संक्षिप्त रूप से सबसे बड़ा बाजार बन गया, लेकिन इन प्रोत्साहनों को तब से वापस ले लिया गया है। यू. एस. ए., चीन, भारत, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली, अन्य के बीच, भी प्रमुख बाजार बन गए हैं जैसा कि फोटोवोल्टिक बिजली स्टेशनों की सूची में दिखाया गया है। निर्माणाधीन सबसे बड़े स्थलों की क्षमता सैकड़ों एम. डब्ल्यू. पी. और कुछ 1 जी. डब्ल्यू. पी. से अधिक है। बैठने और भूमि का उपयोग वांछित बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र स्थान, सौर पैनलों की दक्षता, स्थल की ढलान और उपयोग किए गए माउंटिंग के प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। क्षैतिज स्थलों पर लगभग 15 प्रतिशत दक्षता के विशिष्ट पैनलों का उपयोग करते हुए स्थिर झुकाव सौर सरणी, उष्णकटिबंधीय में लगभग/मेगावाट की आवश्यकता होती है और यह आंकड़ा उत्तरी यूरोप में बढ़ जाता है। लंबी छाया के कारण जब सरणी एक ऊँचे कोण पर झुकती है, तो यह क्षेत्र आमतौर पर एक समायोज्य झुकाव सरणी या एकल अक्ष ट्रैकर के लिए लगभग 10 प्रतिशत अधिक होता है, और 2-अक्ष ट्रैकर के लिए 20 प्रतिशत अधिक होता है, हालांकि ये आंकड़े अक्षांश और स्थलाकृति के आधार पर भिन्न होंगे। भूमि उपयोग के मामले में सौर उद्यानों के लिए सबसे अच्छे स्थान भूरे रंग के क्षेत्र स्थल हैं, या जहां कोई अन्य मूल्यवान भूमि उपयोग नहीं है। यहाँ तक कि खेती वाले क्षेत्रों में भी, सौर फार्म के स्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अन्य उत्पादक उपयोगों के लिए समर्पित किया जा सकता है, जैसे कि फसल उगाना या जैव विविधता। एल्बिडो में परिवर्तन स्थानीय तापमान को प्रभावित करता है। एक अध्ययन गर्मी द्वीप प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि का दावा करता है, और एक अन्य अध्ययन का दावा है कि शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में परिवेश ठंडा हो जाता है। एग्रीवोल्टिक एग्रीवोल्टिक सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा और कृषि दोनों के लिए भूमि के एक ही क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि छाया-सहिष्णु फसल उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली के मूल्य ने पारंपरिक कृषि के बजाय कृषि-विद्युत प्रणालियों को लागू करने वाले खेतों से आर्थिक मूल्य में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की। सह-स्थान कुछ मामलों में, अलग-अलग मालिकों और ठेकेदारों के साथ कई अलग-अलग सौर ऊर्जा केंद्र आस-पास के स्थलों पर विकसित किए जाते हैं। यह ग्रिड कनेक्शन और योजना अनुमोदन जैसे परियोजना बुनियादी ढांचे की लागत और जोखिमों को साझा करने वाली परियोजनाओं का लाभ प्रदान कर सकता है। सौर खेतों को पवन खेतों के साथ भी स्थित किया जा सकता है। कभी-कभी 'सौर पार्क' का उपयोग अलग-अलग सौर ऊर्जा स्टेशनों के एक समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो साइटों या बुनियादी ढांचे को साझा करते हैं, और 'क्लस्टर' का उपयोग किया जाता है जहां कई संयंत्र बिना किसी साझा संसाधनों के पास में स्थित होते हैं। सौर पार्कों के कुछ उदाहरण हैं चारंका सौर पार्क, जहां 17 अलग-अलग पीढ़ी की परियोजनाएं हैं; ग्यारह संयंत्रों के साथ न्यूहार्डेनबर्ग, और 500 मेगावाट से अधिक की कुल क्षमता वाला गोलमुड सौर पार्क। एक चरम उदाहरण भारत के गुजरात राज्य के सभी सौर खेतों को एक एकल सौर पार्क, गुजरात सौर पार्क कहना होगा। भूमि उपयोग से पूरी तरह से बचने के लिए, 2022 में, पुर्तगाल के अल्केवा बांध जलाशय में 5 मेगावाट का एक तैरता हुआ सौर पार्क स्थापित किया गया था, जिससे सौर ऊर्जा और पनबिजली ऊर्जा को जोड़ा जा सके। अलग से, एक जर्मन इंजीनियरिंग फर्म ने समुद्री स्थान का अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए एक अपतटीय तैरते सौर फार्म को एक अपतटीय पवन फार्म के साथ एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध किया। इन परियोजनाओं में "संकरण" शामिल है, जिसमें विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को एक स्थान पर जोड़ा जाता है। प्रौद्योगिकी अधिकांश सौर पार्क ग्राउंड माउंटेड पी. वी. सिस्टम हैं, जिन्हें फ्री-फील्ड सौर ऊर्जा संयंत्रों के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें या तो स्थिर झुकाव दिया जा सकता है या एकल अक्ष या दोहरे अक्ष सौर ट्रैकर का उपयोग किया जा सकता है। जबकि ट्रैकिंग समग्र प्रदर्शन में सुधार करती है, यह सिस्टम की स्थापना और रखरखाव लागत को भी बढ़ाती है। एक सौर इन्वर्टर सरणी के बिजली उत्पादन को डीसी से एसी में परिवर्तित करता है, और उपयोगिता ग्रिड से कनेक्शन एक उच्च वोल्टेज, आमतौर पर 10 केवी और उससे अधिक के तीन चरण स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से किया जाता है। सौर सरणी व्यवस्था सौर सरणी वे उप-प्रणालियाँ हैं जो आने वाले प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। इनमें कई सौर पैनल होते हैं, जो सहायक संरचनाओं पर लगे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पावर कंडीशनिंग सबसिस्टम को बिजली उत्पादन देने के लिए आपस में जुड़े होते हैं। अधिकांश भूमि-आरोहित संरचनाओं का उपयोग करने वाली मुक्त-क्षेत्र प्रणालियाँ हैं, जो आमतौर पर निम्नलिखित प्रकारों में से एक होती हैंः स्थिर सरणी कई परियोजनाएं बढ़ते संरचनाओं का उपयोग करती हैं जहां सौर पैनलों को एक निश्चित झुकाव पर स्थापित किया जाता है जिसकी गणना इष्टतम वार्षिक उत्पादन प्रोफ़ाइल प्रदान करने के लिए की जाती है। पैनल आम तौर पर भूमध्य रेखा की ओर उन्मुख होते हैं, साइट के अक्षांश से थोड़ा कम झुकाव कोण पर। कुछ मामलों में, स्थानीय जलवायु, स्थलाकृतिक या बिजली मूल्य निर्धारण व्यवस्थाओं के आधार पर, विभिन्न झुकाव कोणों का उपयोग किया जा सकता है, या सुबह या शाम के उत्पादन के पक्ष में सरणी को सामान्य पूर्व-पश्चिम अक्ष से ऑफसेट किया जा सकता है। इस डिजाइन का एक प्रकार सरणी का उपयोग है, जिसके झुकाव कोण को मौसमी उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए सालाना दो या चार बार समायोजित किया जा सकता है। उन्हें सर्दियों के अधिक झुकाव वाले कोण पर आंतरिक छायांकन को कम करने के लिए अधिक भूमि क्षेत्र की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि बढ़े हुए उत्पादन आम तौर पर केवल कुछ प्रतिशत होते हैं, यह शायद ही कभी इस डिजाइन की बढ़ी हुई लागत और जटिलता को उचित ठहराता है। दोहरे अक्ष ट्रैकर आने वाले प्रत्यक्ष विकिरण की तीव्रता को अधिकतम करने के लिए, सौर पैनलों को सूर्य की किरणों के लिए सामान्य रूप से उन्मुख किया जाना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, दो-अक्ष ट्रैकरों का उपयोग करके सरणियों को डिज़ाइन किया जा सकता है, जो सूर्य को आकाश में अपनी दैनिक गति में ट्रैक करने में सक्षम हैं, और जैसे-जैसे साल भर इसकी ऊंचाई बदलती है। जैसे-जैसे सूरज आगे बढ़ता है और सरणी का अभिविन्यास बदलता है, इन सरणियों को अंतर-छायांकन को कम करने के लिए अलग करने की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उन्हें आवश्यक कोण पर सरणी सतह को बनाए रखने के लिए अधिक जटिल तंत्र की भी आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष विकिरण के उच्च स्तर वाले स्थानों में उत्पादन में वृद्धि 30 प्रतिशत के क्रम की हो सकती है, लेकिन बादल छाए रहने की स्थिति के कारण समशीतोष्ण जलवायु या अधिक महत्वपूर्ण प्रसार विकिरण वाले स्थानों में वृद्धि कम होती है। इसलिए दोहरे अक्ष ट्रैकर्स का उपयोग आमतौर पर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, और उन्हें पहली बार लुगो संयंत्र में उपयोगिता पैमाने पर तैनात किया गया था। एकल अक्ष ट्रैकर एक तीसरा दृष्टिकोण भूमि क्षेत्र, पूंजी और संचालन लागत के मामले में कम दंड के साथ ट्रैकिंग के कुछ उत्पादन लाभों को प्राप्त करता है। इसमें सूर्य को एक आयाम में ट्रैक करना शामिल है-आकाश में अपनी दैनिक यात्रा में-लेकिन मौसमों के लिए समायोजन नहीं करना। अक्ष का कोण आम तौर पर क्षैतिज होता है, हालांकि कुछ, जैसे कि नेलिस वायु सेना अड्डे पर सौर पार्क, जिसमें 20 डिग्री झुकाव होता है, अक्ष को उत्तर-दक्षिण अभिविन्यास में भूमध्य रेखा की ओर झुकाता है-प्रभावी रूप से ट्रैकिंग और निश्चित झुकाव के बीच एक संकर। एकल अक्ष अनुरेखण प्रणालियाँ लगभग उत्तर-दक्षिण अक्षों के साथ संरेखित होती हैं। कुछ पंक्तियों के बीच लिंकेज का उपयोग करते हैं ताकि एक ही एक्चुएटर एक बार में कई पंक्तियों के कोण को समायोजित कर सके। बिजली रूपांतरण सौर पैनल प्रत्यक्ष धारा (डीसी) बिजली का उत्पादन करते हैं, इसलिए सौर पार्कों को इसे वैकल्पिक धारा (एसी) में बदलने के लिए रूपांतरण उपकरण की आवश्यकता होती है, जो बिजली ग्रिड द्वारा प्रेषित रूप है। यह रूपांतरण इन्वर्टर्स द्वारा किया जाता है। अपनी दक्षता को अधिकतम करने के लिए, सौर ऊर्जा संयंत्र भी विद्युत भार को या तो इन्वर्टर के भीतर या अलग-अलग इकाइयों के रूप में बदलते हैं। ये उपकरण प्रत्येक सौर सरणी स्ट्रिंग को अपने चरम शक्ति बिंदु के करीब रखते हैं। इस रूपांतरण उपकरण को कॉन्फ़िगर करने के लिए दो प्राथमिक विकल्प हैं; केंद्रीकृत और स्ट्रिंग इनवर्टर, हालांकि कुछ मामलों में व्यक्तिगत, या माइक्रो-इनवर्टर का उपयोग किया जाता है। एकल इन्वर्टर प्रत्येक पैनल के उत्पादन को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, और कई इन्वर्टर एक इन्वर्टर के विफल होने पर उत्पादन के नुकसान को सीमित करके विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। केंद्रीकृत इन्वर्टर इन इकाइयों में अपेक्षाकृत उच्च क्षमता होती है, आम तौर पर नई इकाइयों (2020) के लिए 1 मेगावाट से 7 मेगावाट के बीच का क्रम होता है, इसलिए वे सौर सरणियों के एक पर्याप्त खंड के उत्पादन की शर्त लगाते हैं, शायद क्षेत्र में। केंद्रीकृत इन्वर्टर का उपयोग करने वाले सौर पार्कों को अक्सर असतत आयताकार ब्लॉकों में कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिसमें एक कोने में संबंधित इन्वर्टर या ब्लॉक के केंद्र में होता है। स्ट्रिंग इनवर्टर केंद्रीय इनवर्टर की तुलना में क्षमता में काफी कम होते हैं, नए मॉडल (2020) के लिए 10 किलोवाट से लेकर 250 किलोवाट तक के क्रम के होते हैं, और एकल सरणी स्ट्रिंग के उत्पादन की शर्त लगाते हैं। यह आम तौर पर समग्र संयंत्र के भीतर सौर सरणियों की एक पूरी, या एक पंक्ति का हिस्सा होता है। स्ट्रिंग इनवर्टर सौर पार्कों की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, जहां सरणी के विभिन्न भाग विभिन्न स्तरों के इन्सोलेशन का अनुभव कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जहां विभिन्न दिशाओं में व्यवस्थित किया गया है, या साइट क्षेत्र को कम करने के लिए बारीकी से पैक किया गया है। ट्रांसफॉर्मर सिस्टम इनवर्टर आमतौर पर 480 वी. ए. सी. से लेकर 800 वी. ए. सी. तक के वोल्टेज पर बिजली उत्पादन प्रदान करते हैं। बिजली ग्रिड दसियों या सैकड़ों हजारों वोल्ट के क्रम के बहुत अधिक वोल्टेज पर काम करते हैं, इसलिए ग्रिड को आवश्यक उत्पादन देने के लिए ट्रांसफॉर्मरों को शामिल किया जाता है। लंबे समय तक चलने के कारण, लॉन्ग आइलैंड सोलर फार्म ने एक अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर को ऑनसाइट रखने का विकल्प चुना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की विफलता ने सौर फार्म को लंबे समय तक ऑफ़लाइन रखा होगा। ट्रांसफॉर्मर का जीवनकाल आम तौर पर 25 से 75 वर्ष होता है, और आम तौर पर फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन के जीवनकाल के दौरान उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रणाली प्रदर्शन सौर पार्क का प्रदर्शन जलवायु स्थितियों, उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और प्रणाली विन्यास पर निर्भर करता है। प्राथमिक ऊर्जा निवेश सौर सरणी के तल में वैश्विक प्रकाश विकिरण है, और यह बदले में प्रत्यक्ष और फैले हुए विकिरण का एक संयोजन है। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी, सौर पैनलों पर धूल या जैविक सामग्री का संचय जो घटना प्रकाश को अवरुद्ध करता है, एक महत्वपूर्ण नुकसान कारक है। प्रणाली के उत्पादन का एक प्रमुख निर्धारक सौर पैनलों की रूपांतरण दक्षता है, जो विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सौर सेल के प्रकार पर निर्भर करती है। सौर पैनलों के डीसी उत्पादन और ग्रिड को वितरित एसी बिजली के बीच नुकसान होगा, प्रकाश अवशोषण नुकसान, बेमेल, केबल वोल्टेज में गिरावट, रूपांतरण क्षमता और अन्य परजीवी नुकसान जैसे कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण। इन नुकसानों के कुल मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए 'प्रदर्शन अनुपात' नामक एक मापदंड विकसित किया गया है। प्रदर्शन अनुपात कुल डीसी शक्ति के अनुपात के रूप में वितरित उत्पादन एसी शक्ति का एक माप देता है जिसे सौर पैनलों को परिवेशी जलवायु परिस्थितियों में वितरित करने में सक्षम होना चाहिए। आधुनिक सौर पार्कों में प्रदर्शन अनुपात आमतौर पर 80 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। प्रणाली क्षरण प्रारंभिक फोटोवोल्टिक प्रणाली उत्पादन में 10 प्रतिशत/वर्ष की कमी आई, लेकिन 2010 तक औसत क्षरण दर 0.5%/year थी, 2000 के बाद बनाए गए पैनलों में काफी कम क्षरण दर थी, ताकि एक प्रणाली 25 वर्षों में अपने उत्पादन प्रदर्शन का केवल 12 प्रतिशत खो दे। पैनलों का उपयोग करने वाली एक प्रणाली जो 4 प्रतिशत/वर्ष घटती है, उसी अवधि के दौरान अपने उत्पादन का 64 प्रतिशत खो देगी। कई पैनल निर्माता प्रदर्शन की गारंटी देते हैं, आमतौर पर दस वर्षों में 90 प्रतिशत और 25 वर्षों में 80 प्रतिशत। संचालन के पहले वर्ष के दौरान सभी पैनलों का उत्पादन आम तौर पर 3 प्रतिशत से अधिक या शून्य से कम होता है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करने का व्यवसाय अन्य नवीकरणीय, जीवाश्म या परमाणु उत्पादन स्टेशनों के विकल्प के रूप में ग्रिड में व्यापारिक बिजली देने के लिए विकसित किया गया है। संयंत्र का मालिक एक बिजली जनरेटर है। आज अधिकांश सौर ऊर्जा संयंत्र स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आई. पी. पी.) के स्वामित्व में हैं, हालांकि कुछ निवेशक-या समुदाय के स्वामित्व वाली उपयोगिताओं के पास हैं। इनमें से कुछ बिजली उत्पादक बिजली संयंत्रों का अपना पोर्टफोलियो विकसित करते हैं, लेकिन अधिकांश सौर पार्क शुरू में विशेषज्ञ परियोजना डेवलपर्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किए जाते हैं। आम तौर पर विकासकर्ता परियोजना की योजना बनाएगा, योजना और कनेक्शन सहमति प्राप्त करेगा, और आवश्यक पूंजी के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था करेगा। वास्तविक निर्माण कार्य आम तौर पर एक या अधिक इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ई. पी. सी.) ठेकेदारों को अनुबंधित किया जाता है। एक नए फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र के विकास में प्रमुख मील के पत्थर सहमति, ग्रिड कनेक्शन अनुमोदन, वित्तीय समापन, निर्माण, कनेक्शन और चालू करने की योजना बना रहे हैं। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में, विकासकर्ता संयंत्र के प्रत्याशित प्रदर्शन और लागतों के अनुमानों को अद्यतन करने में सक्षम होगा और जो वित्तीय लाभ उसे देने में सक्षम होना चाहिए। योजना अनुमोदन फोटोवोल्टिक विद्युत केंद्र निर्धारित उत्पादन के प्रत्येक मेगावाट के लिए कम से कम एक हेक्टेयर पर कब्जा करते हैं, इसलिए पर्याप्त भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है; जो योजना अनुमोदन के अधीन है। सहमति प्राप्त करने की संभावना, और संबंधित समय, लागत और शर्तें, अधिकार क्षेत्र और स्थान के अनुसार भिन्न होती हैं। भविष्य में स्टेशन को बंद करने के बाद कई योजना अनुमोदन साइट के उपचार पर भी शर्तें लागू करेंगे। पी. वी. पावर स्टेशन के डिजाइन के दौरान आमतौर पर एक पेशेवर स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुविधा को सभी एच. एस. ई. नियमों के अनुसार डिजाइन और योजना बनाई गई है। ग्रिड कनेक्शन ग्रिड से कनेक्शन की उपलब्धता, स्थान और क्षमता एक नए सौर पार्क की योजना बनाने में एक प्रमुख विचार है, और लागत में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो सकता है। अधिकांश स्टेशन एक उपयुक्त ग्रिड कनेक्शन बिंदु के कुछ किलोमीटर के भीतर स्थित हैं। इस नेटवर्क को अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करते समय सौर पार्क के उत्पादन को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। परियोजना विकासकर्ता को आम तौर पर इस बिंदु तक बिजली की लाइनें प्रदान करने और कनेक्शन बनाने की लागत को अवशोषित करना होगा; अक्सर ग्रिड के उन्नयन से जुड़ी किसी भी लागत के अलावा, ताकि यह संयंत्र से उत्पादन को समायोजित कर सके। इसलिए, सौर ऊर्जा स्टेशनों को कभी-कभी मौजूदा बुनियादी ढांचे का पुनः उपयोग करने के लिए पूर्व कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशनों के स्थलों पर बनाया जाता है। संचालन और रखरखाव एक बार जब सौर पार्क चालू हो जाता है, तो मालिक आमतौर पर संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) करने के लिए एक उपयुक्त समकक्ष के साथ अनुबंध करता है। कई मामलों में इसे मूल ई. पी. सी. ठेकेदार द्वारा पूरा किया जा सकता है। घूर्णन मशीनरी की तुलना में सौर संयंत्रों की विश्वसनीय ठोस-अवस्था प्रणालियों को न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है। ओ एंड एम अनुबंध का एक प्रमुख पहलू संयंत्र और इसकी सभी प्राथमिक उप प्रणालियों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी होगी, जो आम तौर पर दूरस्थ रूप से की जाती है। यह वास्तव में अनुभव की गई जलवायु स्थितियों के तहत प्रत्याशित उत्पादन के साथ प्रदर्शन की तुलना करने में सक्षम बनाता है। यह सुधार और निवारक रखरखाव दोनों के समय निर्धारण को सक्षम करने के लिए डेटा भी प्रदान करता है। छोटी संख्या में बड़े सौर फार्म प्रत्येक सौर पैनल के लिए एक अलग इन्वर्टर या मैक्सिमाइज़र का उपयोग करते हैं, जो व्यक्तिगत प्रदर्शन डेटा प्रदान करते हैं जिनकी निगरानी की जा सकती है। अन्य सौर खेतों के लिए, थर्मल इमेजिंग का उपयोग प्रतिस्थापन के लिए गैर-निष्पादित पैनलों की पहचान करने के लिए किया जाता है। बिजली वितरण एक सौर पार्क की आय ग्रिड को बिजली की बिक्री से प्राप्त होती है, और इसलिए बिजली बाजार के भीतर संतुलन और निपटान के लिए, आमतौर पर आधे घंटे के आधार पर, इसके ऊर्जा उत्पादन की रीडिंग के साथ वास्तविक समय में इसका उत्पादन मापा जाता है। आय संयंत्र के भीतर उपकरणों की विश्वसनीयता और ग्रिड नेटवर्क की उपलब्धता से भी प्रभावित होती है जिसमें यह निर्यात कर रहा है। कुछ कनेक्शन अनुबंध संचरण प्रणाली प्रचालक को सौर पार्क के उत्पादन को कम करने की अनुमति देते हैं, उदाहरण के लिए कम मांग या अन्य जनरेटरों की उच्च उपलब्धता के समय। कुछ देश अक्षय उत्पादकों के लिए ग्रिड तक प्राथमिकता पहुंच के लिए वैधानिक प्रावधान करते हैं, जैसे कि यूरोपीय अक्षय ऊर्जा निर्देश के तहत। अर्थशास्त्र और वित्त हाल के वर्षों में, पी. वी. प्रौद्योगिकी ने अपनी बिजली उत्पादन दक्षता में सुधार किया है, प्रति वाट स्थापना लागत के साथ-साथ इसके ऊर्जा भुगतान समय (ई. पी. बी. टी.) को भी कम किया है। यह दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ग्रिड समानता तक पहुँच गया है और मुख्यधारा का बिजली स्रोत बन गया है। जैसे-जैसे सौर ऊर्जा की लागत ग्रिड समानता तक पहुंची, पी. वी. प्रणालियाँ ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी रूप से बिजली प्रदान करने में सक्षम हुईं। सब्सिडी और प्रोत्साहन, जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रारंभिक बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक थे, उत्तरोत्तर नीलामी और प्रतिस्पर्धी निविदा द्वारा प्रतिस्थापित किए गए, जिससे मूल्य में और कमी आई। उपयोगिता पैमाने पर सौर की प्रतिस्पर्धी ऊर्जा लागत उपयोगिता पैमाने पर सौर की प्रतिस्पर्धा में सुधार अधिक दिखाई देने लगा क्योंकि देशों और ऊर्जा उपयोगिताओं ने नई उत्पादन क्षमता के लिए नीलामी शुरू की। कुछ नीलामियां सौर परियोजनाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि अन्य स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए खुली हैं। इन नीलामियों और निविदाओं द्वारा घोषित कीमतों ने कई क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों को जन्म दिया है। उद्धृत कीमतों में शामिल हैंः ग्रिड पैरिटी सौर उत्पादन केंद्र हाल के वर्षों में उत्तरोत्तर सस्ते हो गए हैं, और यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। इस बीच, पारंपरिक बिजली उत्पादन उत्तरोत्तर अधिक महंगा होता जा रहा है। इन रुझानों ने एक क्रॉसओवर बिंदु का नेतृत्व किया जब सौर पार्कों से ऊर्जा की स्तरित लागत, ऐतिहासिक रूप से अधिक महंगी, पारंपरिक बिजली उत्पादन की लागत से मेल खाती या मात देती है। यह बिंदु स्थानों और अन्य कारकों पर निर्भर करता है, और इसे आमतौर पर ग्रिड समानता के रूप में जाना जाता है। व्यापारी सौर ऊर्जा स्टेशनों के लिए, जहां बिजली बिजली संचरण नेटवर्क में बेची जा रही है, सौर ऊर्जा की स्तरित लागत थोक बिजली की कीमत से मेल खाने की आवश्यकता होगी। इस बिंदु को कभी-कभी 'थोक ग्रिड समानता' या 'बसबार समानता' कहा जाता है। स्थापित पी. वी. प्रणालियों की कीमतें सौर कोशिकाओं और पैनलों की तुलना में क्षेत्रीय भिन्नताएं दिखाती हैं, जो वैश्विक वस्तुएं होती हैं। आई. ई. ए. "नरम लागत" में अंतर के कारण इन विसंगतियों की व्याख्या करता है, जिसमें ग्राहक अधिग्रहण, अनुमति, निरीक्षण और परस्पर संबंध, स्थापना श्रम और वित्तपोषण लागत शामिल हैं। प्रोत्साहन तंत्र दुनिया के कई हिस्सों में ग्रिड समानता तक पहुंचने से पहले के वर्षों में, सौर उत्पादन स्टेशनों को बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। कई देशों ने सौर ऊर्जा स्टेशनों की तैनाती का समर्थन करने के लिए इस तरह के प्रोत्साहनों का उपयोग किया। फ़ीड-इन टैरिफ फ़ीड-इन टैरिफ निर्दिष्ट मूल्य हैं जिनका भुगतान उपयोगिता कंपनियों द्वारा योग्य जनरेटरों द्वारा उत्पादित और ग्रिड में डाली जाने वाली अक्षय बिजली के प्रत्येक किलोवाट घंटे के लिए किया जाना चाहिए। ये शुल्क आम तौर पर थोक बिजली की कीमतों पर एक प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिजली उत्पादक को परियोजना के वित्तपोषण में मदद करने के लिए एक गारंटीकृत राजस्व धारा प्रदान करते हैं। अक्षय पोर्टफोलियो मानक और आपूर्तिकर्ता दायित्व ये मानक उपयोगिता कंपनियों पर अक्षय उत्पादकों से अपनी बिजली का एक अनुपात प्राप्त करने का दायित्व हैं। ज्यादातर मामलों में, वे यह निर्धारित नहीं करते हैं कि किस तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए और उपयोगिता सबसे उपयुक्त अक्षय स्रोतों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। कुछ अपवाद हैं जहां सौर प्रौद्योगिकियों को आर. पी. एस. का एक अनुपात आवंटित किया जाता है जिसे कभी-कभी 'सौर सेट अलग' कहा जाता है। ऋण गारंटी और अन्य पूंजी प्रोत्साहन कुछ देश और राज्य कम लक्षित वित्तीय प्रोत्साहनों को अपनाते हैं, जो बुनियादी ढांचे के निवेश की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग ऋण गारंटी योजना, जिसने 2010 और 2011 में सौर ऊर्जा संयंत्र में कई निवेशों को प्रोत्साहित किया। कर क्रेडिट और अन्य राजकोषीय प्रोत्साहन अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन का एक अन्य रूप जिसका उपयोग सौर ऊर्जा संयंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, निवेशकों के लिए उपलब्ध कर क्रेडिट था। कुछ मामलों में क्रेडिट को प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पादित ऊर्जा से जोड़ा गया था, जैसे कि उत्पादन कर क्रेडिट। अन्य मामलों में क्रेडिट पूंजी निवेश से संबंधित थे जैसे कि निवेश कर क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रम मुक्त बाजार वाणिज्यिक प्रोत्साहनों के अलावा, कुछ देशों और क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की तैनाती का समर्थन करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम हैं। यूरोपीय संघ का नवीकरणीय निर्देश सभी सदस्य राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती के स्तर को बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। प्रत्येक को एक राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें दिखाया गया है कि इन लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाएगा, और इनमें से कई में सौर ऊर्जा परिनियोजन के लिए विशिष्ट समर्थन उपाय हैं। यह निर्देश राज्यों को अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर परियोजनाओं को विकसित करने की भी अनुमति देता है, और इससे हेलिओस परियोजना जैसे द्विपक्षीय कार्यक्रम हो सकते हैं। यू. एन. एफ. सी. सी. सी. का स्वच्छ विकास तंत्र एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसके तहत कुछ योग्य देशों में सौर उत्पादन स्टेशनों का समर्थन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य देशों में विशिष्ट सौर ऊर्जा विकास कार्यक्रम हैं। कुछ उदाहरण हैं भारत का जे. एन. एन. एस. एम., ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख कार्यक्रम और दक्षिण अफ्रीका और इज़राइल में इसी तरह की परियोजनाएं। वित्तीय प्रदर्शन सौर ऊर्जा संयंत्र का वित्तीय प्रदर्शन उसकी आय और लागत का एक कार्य है। सौर पार्क का विद्युत उत्पादन सौर विकिरण, संयंत्र की क्षमता और इसके प्रदर्शन अनुपात से संबंधित होगा। इस विद्युत उत्पादन से प्राप्त आय मुख्य रूप से बिजली की बिक्री और किसी भी प्रोत्साहन भुगतान जैसे फ़ीड-इन टैरिफ या अन्य समर्थन तंत्र से आएगी। बिजली की कीमतें दिन के अलग-अलग समय पर भिन्न हो सकती हैं, जिससे उच्च मांग के समय अधिक कीमत मिल सकती है। यह ऐसे समय में अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए संयंत्र के डिजाइन को प्रभावित कर सकता है। सौर ऊर्जा संयंत्रों की प्रमुख लागत पूंजी लागत है, और इसलिए कोई भी संबंधित वित्तपोषण और मूल्यह्रास है। हालांकि संचालन लागत आमतौर पर अपेक्षाकृत कम होती है, विशेष रूप से क्योंकि किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, अधिकांश ऑपरेटर यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि संयंत्र की उपलब्धता को अधिकतम करने के लिए पर्याप्त संचालन और रखरखाव कवर उपलब्ध हो और इस तरह आय-लागत अनुपात को अनुकूलित किया जा सके। भूगोल ग्रिड समानता तक पहुँचने वाले पहले स्थान उच्च पारंपरिक बिजली की कीमतों और उच्च स्तर के सौर विकिरण वाले थे। सौर पार्कों का विश्वव्यापी वितरण बदलने की उम्मीद है क्योंकि विभिन्न क्षेत्र ग्रिड समानता प्राप्त करते हैं। इस परिवर्तन में छत से उपयोगिता-पैमाने के संयंत्रों की ओर बदलाव भी शामिल है, क्योंकि नई पी. वी. तैनाती का ध्यान यूरोप से सनबेल्ट बाजारों की ओर बदल गया है जहां ग्राउंड-माउंटेड पी. वी. सिस्टम पसंद किए जाते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण, वर्तमान में बड़े पैमाने पर प्रणालियाँ वितरित की जाती हैं जहाँ समर्थन शासन सबसे सुसंगत या सबसे अधिक लाभप्रद रहे हैं। विकी-सोलर द्वारा 2019 के अंत में 4 एम. डब्ल्यू. ए. सी. से ऊपर के विश्वव्यापी पी. वी. संयंत्रों की कुल क्षमता का आकलन लगभग 9,000 प्रतिष्ठानों में लगभग 220 जी. डब्ल्यू. के रूप में किया गया था और यह 2014 में 25 प्रतिशत से बढ़कर 633 जी. डब्ल्यू. की अनुमानित वैश्विक पी. वी. क्षमता का लगभग 35 प्रतिशत है। प्रमुख बाजारों में गतिविधियों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा नीचे की गई है। चीन 2013 में चीन ने सबसे अधिक उपयोगिता-पैमाने की सौर क्षमता वाले देश के रूप में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। इसमें से अधिकांश को स्वच्छ विकास तंत्र द्वारा समर्थित किया गया है। देश भर में बिजली संयंत्रों का वितरण काफी व्यापक है, जिसमें गोबी रेगिस्तान में सबसे अधिक सांद्रता है और यह उत्तर पश्चिमी चीन पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ है। यूरोप में पहला बहु-मेगावाट संयंत्र हेमाऊ में 4.2 मेगावाट की सामुदायिक स्वामित्व वाली परियोजना थी, जिसे 2003 में चालू किया गया था। लेकिन यह 2004 में जर्मन फ़ीड-इन टैरिफ में संशोधन था, जिसने उपयोगिता-पैमाने के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को सबसे मजबूत प्रोत्साहन दिया। इस कार्यक्रम के तहत पूरा होने वाला पहला पार्क जियोसोल द्वारा विकसित लीपजिगर लैंड सोलर पार्क था। 2004 और 2011 के बीच कई दर्जन संयंत्रों का निर्माण किया गया था, जिनमें से कई उस समय दुनिया में सबसे बड़े थे। ई. ई. जी., वह कानून जो जर्मनी के फ़ीड-इन टैरिफ को स्थापित करता है, न केवल मुआवजे के स्तर के लिए, बल्कि अन्य नियामक कारकों, जैसे कि ग्रिड तक प्राथमिकता पहुंच के लिए विधायी आधार प्रदान करता है। कृषि भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए 2010 में कानून में संशोधन किया गया था, जिसके बाद से अधिकांश सौर पार्क तथाकथित 'विकास भूमि' पर बनाए गए हैं, जैसे कि पूर्व सैन्य स्थल। आंशिक रूप से इस कारण से, जर्मनी में फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्रों का भौगोलिक वितरण पूर्व पूर्वी जर्मनी के प्रति पक्षपाती है। भारत उपयोगिता पैमाने पर सौर क्षमता की स्थापना के लिए अग्रणी देशों में उभर रहा है। गुजरात में चरणका सौर उद्यान आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2012 में खोला गया था और उस समय यह दुनिया में सौर ऊर्जा संयंत्रों का सबसे बड़ा समूह था। भौगोलिक रूप से सबसे बड़ी स्थापित क्षमता वाले राज्य तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं, जिनमें से प्रत्येक में 2 गीगावाट से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है। राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ थार रेगिस्तान को साझा करते हैं। मई 2018 में, पावागड़ा सौर उद्यान कार्यशील हो गया और इसकी उत्पादन क्षमता 2 गीगावाट थी। फरवरी 2020 तक, यह दुनिया का सबसे बड़ा सौर उद्यान है। सितंबर 2018 में एक्मे सोलर ने घोषणा की कि उसने भारत का सबसे सस्ता सौर ऊर्जा संयंत्र, 200 मेगावाट का राजस्थान भादला सौर ऊर्जा पार्क चालू कर दिया है। इटली में बड़ी संख्या में फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र हैं, जिनमें से सबसे बड़ा 84 मेगावाट की मोंटाल्टो डी कास्त्रो परियोजना है। जॉर्डन 2017 के अंत तक, यह बताया गया था कि 732 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो जॉर्डन की बिजली में 7 प्रतिशत का योगदान देती हैं। जॉर्डन ने शुरू में 2020 तक अक्षय ऊर्जा का प्रतिशत 10 प्रतिशत निर्धारित करने के बाद, सरकार ने 2018 में घोषणा की कि वह उस आंकड़े को पीछे छोड़ने और 20 प्रतिशत का लक्ष्य रखने की कोशिश कर रही है। स्पेन में आज तक सौर ऊर्जा स्टेशनों की अधिकांश तैनाती 2007-8 के उछाल बाजार के दौरान हुई। स्टेशन देश भर में अच्छी तरह से वितरित हैं, एक्स्ट्रेमाडुरा, कैस्टिले-ला मंचा और मुर्सिया में कुछ एकाग्रता के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका फोटोवोल्टिक बिजली स्टेशनों की अमेरिकी तैनाती काफी हद तक दक्षिण-पश्चिमी राज्यों में केंद्रित है। कैलिफोर्निया और आसपास के राज्यों में नवीकरणीय पोर्टफोलियो मानक एक विशेष प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय सौर पार्क निम्नलिखित सौर पार्क, जब वे चालू हुए, दुनिया या उनके महाद्वीप में सबसे बड़े थे, या दिए गए कारणों के लिए उल्लेखनीय हैंः फोटोवोल्टिक की वृद्धि भी देखें सौर ताप विद्युत स्टेशनों की सूची फोटोवोल्टिक बिजली स्टेशनों की सूची फोटोवोल्टिक कंपनियों की सूची सौर सेल निर्माताओं की सूची फोटोवोल्टिक फोटोवोल्टिक प्रणाली देश के अनुसार सौर ऊर्जा सौर सेल संदर्भों का सिद्धांत बाहरी लिंक 10 मेगावाट से अधिक की सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक अवसंरचना बिजली स्टेशनों की विश्वव्यापी परियोजनाओं का संवादात्मक मानचित्रण