Hydraulic calculation
जल परिवहन और वितरण नेटवर्क को एक या कई खपत बिंदुओं पर प्रवाह दर और दबाव विशेषताओं और जल आपूर्ति प्रवाह दर और डिजाइन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक दबाव को निर्धारित करने के लिए हाइड्रोलिक गणना की आवश्यकता होती है। अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में, हाइड्रोलिक गणनाओं का उपयोग एक पाइपिंग नेटवर्क के माध्यम से और निर्वहन उपकरणों (जैसे, नोजल, स्प्रिंकलर) के माध्यम से आग को नियंत्रित करने, दबाने या बुझाने के लिए एक बुझाने वाले माध्यम के प्रवाह को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अग्नि सुरक्षा गणना हाइड्रोलिक गणना इस बात की पुष्टि करती है कि आग को दबाने या बुझाने के उद्देश्य से पाइपिंग नेटवर्क के माध्यम से पानी का प्रवाह (या अग्निशमन फोम सांद्र जैसे योजकों के साथ मिश्रित पानी) डिजाइन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। हाइड्रोलिक गणना प्रक्रिया को लागू संदर्भ मॉडल कोड में परिभाषित किया गया है जैसे कि अमेरिका स्थित नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (एन. एफ. पी. ए.), या ई. एन. 12845 मानक, फिक्स्ड फायरफाइटिंग सिस्टम-ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम-डिजाइन, स्थापना और रखरखाव द्वारा प्रकाशित। हाइड्रोलिक गणना से संकेत मिलता है कि जल आधारित अग्नि सुरक्षा प्रणाली के दो प्राथमिक घटकों का संयोजन आग को नियंत्रित करने, दबाने या बुझाने के लिए डिजाइन उद्देश्यों को पूरा करेगाः उपलब्ध जल आपूर्ति प्रवाह दर और दबाव में पर्याप्त है। पाइप के आकार और पाइप नेटवर्क व्यवस्था जो पानी को आउटलेट (जैसे, स्प्रिंकलर) तक पहुँचाती है, आकार में होती है और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित होती है। जल वितरण आवश्यकताओं के निर्वहन की मात्रा के लिए आवश्यकताएं एक लागू मॉडल कोड जैसे एन. एफ. पी. ए. 13, एन. एफ. पी. ए. 15, ई. एन. 12845, बी. एस. 9251, एन. एफ. पी. ए. 750 सी. पी. 52, ए. एस. आई. बी. और AS2118.1 द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं। संपत्ति बीमा डिजाइन मानक भी लागू हो सकते हैं। इमारत के अंदर आग की संभावित तीव्रता और विस्तार इमारत के उपयोग, इमारत की ऊंचाई, इमारत के अंदर निहित वस्तुओं और उनकी व्यवस्था सहित कारकों द्वारा इंगित किया जाता है। इन चरों की तुलना मॉडल कोड में व्यक्त तालिकाओं और मूल्यों से की जाती है। इन तालिकाओं में मान अग्नि परीक्षण और नुकसान के इतिहास पर आधारित हैं। उपलब्ध जल आपूर्ति उपलब्ध जल का निर्धारण अक्सर जल प्रवाह परीक्षण के माध्यम से किया जाता है, जिसमें एक या अधिक अग्नि हाइड्रेंट खोले जाते हैं और जल के दबाव और प्रवाह दर को मापा जाता है। कुछ नगरपालिका जल क्षेत्राधिकार हाइड्रोलिक मॉडल के आधार पर उपलब्ध जल आपूर्ति का अनुमान प्रदान कर सकते हैं। जिन स्थानों पर नगरपालिका कनेक्शन संभव या व्यावहारिक नहीं है, वहां आवश्यक पानी को पानी के खुले निकाय (जैसे, झील, तालाब, नदी) या जल भंडारण टंकी से खींचा जा सकता है। हाइड्रोलिक गणना निर्धारित करती है कि उपलब्ध जल आपूर्ति दबाव स्प्रिंकलर प्रणाली डिजाइन प्रवाह दर प्रदान करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। यदि नहीं, तो अतिरिक्त पानी का दबाव एक फायर पंप द्वारा प्रदान किया जाता है। सिस्टम पाइपिंग नेटवर्क दमन प्रणाली पाइपिंग नेटवर्क को आमतौर पर 3 विन्यासों में से एक में व्यवस्थित किया जाता हैः ट्री, लूप या ग्रिड। इन प्रकार की सभी प्रणालियाँ बड़े क्षैतिज पाइपों-"मेन"-का उपयोग करती हैं-जो बड़े प्रवाह दर को छोटे पाइपों-"शाखा लाइनों"-तक पहुँचाती हैं-जो मेन से जुड़ी होती हैं। स्प्रिंकलर केवल शाखा पाइपों पर लगाए जाते हैं। मेन को एक ऊर्ध्वाधर पाइप-"राइज़र"-के कनेक्शन द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है-जो बदले में पानी की आपूर्ति पाइप के कनेक्शन द्वारा पानी प्रदान किया जाता है। वृक्ष प्रणालियों में कई छोटी शाखा लाइनों के साथ एक एकल मुख्य पाइप शामिल है। चूंकि सभी पाइप एक अंतिम छोर पर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए पानी का प्रवाह दर केवल एक दिशा में संभव है। लूप्ड सिस्टम एक मुख्य का उपयोग करता है जो एक इमारत में एक महत्वपूर्ण दूरी तक चलता है और राइजर के पास खुद से जुड़ने के लिए वापस भेजा जाता है। शाखा रेखाएँ इस 'लूप' से जुड़ी हुई हैं। इस लूप किए गए मुख्य विन्यास के साथ कम पानी की आपूर्ति के दबाव की आवश्यकता होती है क्योंकि मुख्य के माध्यम से हाइड्रोलिक दबाव कम होता है क्योंकि पानी किसी भी छिड़काव के लिए दो दिशाओं में बह सकता है। शाखा रेखाएँ एक अंतिम छोर पर समाप्त हो सकती हैं या प्रत्येक छोर पर लूप किए गए मुख्य पर अलग-अलग (आमतौर पर विपरीत) बिंदुओं से जुड़ सकती हैं। बाद के मामले में, पानी की आपूर्ति के कम दबाव की आवश्यकता होती है क्योंकि शाखा पाइप में हाइड्रोलिक दबाव कम होता है क्योंकि पानी शाखा रेखा के दोनों सिरों से किसी भी स्प्रिंकलर में बहता है। ग्रिड प्रणाली कई शाखा लाइनों के विपरीत छोरों पर दो बड़े मुख्य का उपयोग करती है जो प्रत्येक छोर पर मुख्य से जुड़े होते हैं। ग्रिड प्रणाली प्रणाली में दबाव के नुकसान को कम करते हुए, प्रणाली में किसी भी बिंदु तक जाने के लिए पानी के लिए कई मार्ग प्रदान करती है। अधिकांश डिजाइन मानकों के लिए पाइपिंग नेटवर्क के माध्यम से घर्षण दबाव नुकसान का निर्धारण करने के लिए हेज़न-विलियम्स विधि के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी इसके माध्यम से गुजरता है। ट्री और लूप सिस्टम इतने सरल हैं कि हाइड्रोलिक गणना हाथ से की जा सकती है। चूँकि ग्रिड प्रणाली के लिए हाइड्रोलिक गणनाओं के लिए सभी संभावित जल मार्गों के माध्यम से जल प्रवाह को संतुलित करने के लिए एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ये गणनाएँ अक्सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती हैं। व्यवहार में, सभी प्रकार के पाइपिंग नेटवर्क पर अधिकांश गणनाएँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती हैं। नेटवर्क घटकों के आकार को एक मैनुअल प्रक्रिया की तुलना में कंप्यूटर पर अधिक आसानी से संशोधित और पुनः गणना की जा सकती है। 2013 एन. एफ. पी. ए. 13 पुस्तिका में एक पूरक शामिल है जो हाइड्रोलिक गणना करते समय लागू किए गए कुछ अनुप्रयोग सिद्धांत और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। संदर्भ बाहरी लिंक राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ हाइड्रोलिक्स अग्नि सुरक्षा