Water flow test
जल प्रवाह परीक्षण, जिसे हाइड्रेंट प्रवाह परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है, एक भवन स्थल पर उपलब्ध जल आपूर्ति को मापने का एक तरीका है, आमतौर पर जल आधारित अग्नि सुरक्षा प्रणाली (अग्नि छिड़काव प्रणाली) स्थापित करने के उद्देश्यों के लिए। सबसे आम परीक्षण में नगरपालिका के अग्नि हाइड्रेंट (लीटर या गैलन प्रति मिनट में मापा जाता है) से बहने वाले पानी के प्रवाह को मापना शामिल है, जबकि यह दर्ज करते हुए कि पानी का दबाव कितना गिर गया है (पानी के प्रवाह से लेकर परीक्षण प्रवाह तक)। जब परिणाम सावधानीपूर्वक एकत्र किए जाते हैं, तो विभिन्न दबावों का पता लगाने के लिए सूत्र लागू किए जा सकते हैं जो एक ही स्रोत से विभिन्न मात्रा में जल प्रवाह का उपयोग करने पर उपलब्ध होंगे। एन. एफ. पी. ए. (नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन) द्वारा प्रकाशित मॉडल फायर कोड में जल प्रवाह परीक्षण करने की प्रक्रिया को समझाया गया है। यदि पानी की आपूर्ति के स्रोत को स्प्रिंकलर सिस्टम डिजाइन हाइड्रोलिक गणना द्वारा आवश्यक की तुलना में कमजोर माना जाता है, तो पानी के दबाव को फायर पंप के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। सामान्य परीक्षण प्रक्रिया दो हाइड्रेंट से तीन जल दबाव मापों का एक सेट दर्ज किया जाता है। एक हाइड्रेंट को अवशिष्ट हाइड्रेंट या परीक्षण हाइड्रेंट के रूप में जाना जाता है और यह पानी के मुख्य भाग पर या उसके पास स्थित होता है जहां एक नया जल कनेक्शन वांछित होता है। इस परीक्षण हाइड्रेंट से, एक स्थिर दबाव और एक अवशिष्ट दबाव को मापा जाएगा। अन्य हाइड्रेंट, जिसे फ्लो हाइड्रेंट के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर परीक्षण हाइड्रेंट से दूर निकटतम हाइड्रेंट होता है। प्रवाह हाइड्रेंट एक विसारक उपकरण से सुसज्जित होता है जिसमें एक पिटोट ट्यूब होती है जो हाइड्रेंट के बहने के दौरान धारा के बीच में ठहराव के दबाव को मापती है। सबसे पहले, एक स्थिर दबाव मापक परीक्षण हाइड्रेंट से जुड़ा होता है और स्थिर जल दबाव को परीक्षण हाइड्रेंट पर मापा जाता है। दूसरा, पानी को पूरी तरह से खुली स्थिति में बहने देने के लिए प्रवाह हाइड्रेंट खोला गया। साथ ही पिटोट ट्यूब का दबाव प्रवाह हाइड्रेंट से दर्ज किया जाता है जबकि अवशिष्ट दबाव को परीक्षण हाइड्रेंट से मापा जाता है। ये तीन दबाव, स्थिर दबाव, ठहराव दबाव, और अवशिष्ट दबाव, अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन (एडब्ल्यूडब्ल्यूए) या एनएफपीए से लिए गए 20 पी. एस. आई. के एक निर्दिष्ट डिज़ाइन दबाव के साथ, अग्नि सुरक्षा के लिए उपलब्ध प्रवाह की गणना करने के लिए हेज़न-विलियम्स सूत्र में इनपुट हैं। अवशिष्ट प्रवाह सूत्र जहाँः Qf = परीक्षण के दौरान कुल अवशिष्ट प्रवाह (गैलन प्रति मिनट) c = निर्वहन गुणांक (इकाई रहित)। यदि विसारक का उपयोग किया जाता है तो यह आमतौर पर 1 होता है। यदि ठहराव के दबाव को मापने के लिए छड़ी का उपयोग किया जाता है, तो गुणांक मूल्य प्रवाह हाइड्रेंट छिद्र के आकार पर निर्भर करता है। एक चिकने और गोल आउटलेट में सी = 0.9, एक वर्ग और तेज आउटलेट में सी = 0.8, और एक वर्ग आउटलेट जो बैरल में प्रक्षेपित होता है, में सी = 0.7 होता है। डी = निर्गम का व्यास (इंच) पी = ठहराव दबाव या पिटोट दबाव (वेग शीर्ष) (पाउंड प्रति वर्ग इंच) प्रवाह परीक्षण के लिए हेज़न-विलियम्स सूत्र जहांः क्यू. आर. = निर्दिष्ट या डिजाइन अवशिष्ट दबाव (गैलन प्रति मिनट) पर अनुमानित प्रवाह क्यू. एफ. = परीक्षण के दौरान कुल अवशिष्ट प्रवाह (गैलन प्रति मिनट) पी. एस. = परीक्षण के दौरान मापा गया ठहराव दबाव (पाउंड प्रति वर्ग इंच) पी. डी. = डिजाइन या निर्दिष्ट अवशिष्ट दबाव (आमतौर पर 20 पाउंड प्रति वर्ग इंच) पी. आर. = परीक्षण के दौरान मापा गया अवशिष्ट दबाव (पाउंड प्रति वर्ग इंच) संदर्भ आग दमन