Matahina Power Station
माताहिना पावर स्टेशन न्यूजीलैंड में एनीवेनुआ पावर स्टेशन के नीचे की ओर रंगिताईकी नदी पर बे ऑफ प्लेंटी में एक पनबिजली सुविधा है। माताहिना झील बनाने के लिए नदी पर बांध बनाया गया था, जिससे पानी निकाला जाता है और नदी में वापस छोड़ने से पहले बिजली स्टेशन के माध्यम से मोड़ दिया जाता है। माताहिना बांध न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में सबसे बड़ा पृथ्वी तटबंध बांध है। कार्य मंत्रालय (एम. ओ. डब्ल्यू.) ने न्यूजीलैंड में पनबिजली के सभी संभावित स्रोतों की जांच की। वेटाको नदी पर अंतिम बिजली स्टेशनों के पूरा होने के करीब होने और अपने और अपने बड़े कार्यबल के लिए काम खोजने की इच्छा के साथ, 1950 के दशक के अंत में बे ऑफ प्लेंटी की पनबिजली क्षमता पर चार साल तक जांच की गई। जैसा कि यह सबसे अधिक आशाजनक था, विकास के लिए सबसे पहले कैतुना नदी पर विचार किया गया था। हालांकि, कैतुना प्रस्ताव को विस्तृत जांच के बाद छोड़ दिया गया था कि नदी पर सभी संभावित स्थलों को उनकी भूगर्भीय जटिलता के कारण विकसित करना महंगा होगा और केवल थोड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न करने में सक्षम होगा। इसके बजाय, रंगिताकी घाट के मुहाने पर उत्तर की ओर बहने वाली रंगिताकी नदी पर एक स्थान का चयन किया गया था, जहां नदी कमजोर समूह, बलुआ पत्थर और गाद के पत्थर के अंतर्निहित तृतीयक युग के तलछट के लिए एंडेसिटिक संरचना के ज्वलनशील के माध्यम से क्षरण कर चुकी थी। 1950 के दशक के मध्य में एम. ओ. डब्ल्यू. में अनुभवी जांच इंजीनियरों और वरिष्ठ डिजाइन कर्मचारियों की कमी थी, जिसका अर्थ था कि पूर्ण गहन अध्ययन के बिना, 14 जनवरी 1959 को एक ऑर्डर इन काउंसिल के तहत माताहिना को अधिकृत करने से पहले योजना पर काम शुरू किया गया था। 1959 में, बिजली योजना समिति ने माताहिना की मंजूरी की सिफारिश की और यह सरकार द्वारा उसी वर्ष बाद में दी गई थी। इरादा यह था कि पहली बिजली अप्रैल 1965 तक उत्पन्न की जाएगी, जब उत्तरी द्वीप में उत्पादन क्षमता में कमी होने की उम्मीद थी। अनुमानित लागत 8 मिलियन पाउंड थी। जब 1960 में नेशनल पार्टी सत्ता में लौटी, तो उन्होंने मराईताई द्वितीय बिजली स्टेशन पर काम बंद कर दिया और आदेश दिया कि इसके दो टर्बाइन माताहिना को आवंटित किए जाएं। इन टर्बाइनों के उपयोग के लिए कुछ नए डिज़ाइन के काम की आवश्यकता थी, जिससे निर्माण धीमा हो गया। 1961 में, बिजली योजना समिति ने निर्णय लिया कि एच. वी. डी. सी. अंतर-द्वीप संपर्क को प्राथमिकता दिए जाने के कारण माताहिना अब तत्काल नहीं है और इसमें दो साल की देरी हो सकती है। 1960 में पहुँच सड़क और ते महोए गाँव के निर्माण पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। जैसे ही साइट पर प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू हुआ, विस्तृत साइट जांच में पाया गया कि साइट की भूगर्भीय स्थिति अपेक्षा से अधिक कठिन थी, जटिल जमीनी दोषों के साथ, और यह कि नदी अपने तल में ठोस ज्वलनशील चट्टान के माध्यम से घिस गई थी, जिससे ढीली बजरी और चट्टान उजागर हो गई थी। साथ ही, चट्टान के नीचे एक बस्ती में प्युमिस बेड थे। क्योंकि माताहिना समर्थन सुविधाओं से कुछ दूरी पर था जो वाइकाटो नदी स्टेशनों के निर्माण के लिए मंगाकिनो में बनाई गई थी, इसके लिए साइट पर पर्याप्त संख्या में अस्थायी सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा विभाग द्वारा एम. ओ. डब्ल्यू. की सहकारी अनुबंध प्रणाली और कुशल व्यापारियों को प्रतिपूर्ति करने के तरीके की आलोचना के बाद, एम. ओ. डब्ल्यू. ने माताहिना में "दैनिक परियोजना निर्माण भत्ता" की शुरुआत की। हालांकि, लोक सेवा आयोग ने भुगतान को अधिकृत करने से इनकार कर दिया। मंत्रिमंडल ने कार्य आयुक्त के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि भत्ते के बिना श्रमिकों को आकर्षित करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनका मानना था कि ये भत्ते मुद्रास्फीति में योगदान देंगे और साथ ही बे ऑफ प्लेंटी में, विशेष रूप से कावेराउ में बहुत सारे रोजगार उपलब्ध हैं। नतीजतन, मंत्रिमंडल ने परियोजना को बंद करने का आदेश दिया। हालाँकि, आयुक्त ने केवल "धीमा करने" के लिए निर्माण मंत्री की अनुमति प्राप्त की। इसने उत्खनन कार्यों को जारी रखने और सभी मौजूदा अनुबंधों को पूरा करने की अनुमति दी। नतीजतन, पूरा होने में 12 महीने की देरी होने की उम्मीद थी। मोड़ सुरंग फरवरी 1960 में, एम. ओ. डब्ल्यू. ने खुदाई और मोड़ सुरंग के संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं, जो नदी के पश्चिम की ओर एक चट्टान के माध्यम से व्यास से लंबी थी। एम. ओ. डब्ल्यू. ने अनुमान लगाया था कि काम की लागत £510,000 होगी, लेकिन तीन सबसे कम निविदाएं सभी के तहत थीं, जिनमें से सबसे कम फ्रांसीसी कंपनी एट्यूड्स एट एंटरप्राइजेज (£257,150) से थी, इसके बाद डोमिनियन अर्थमूवर्स और मॉरिसन-नुडसन/डाउनर/फर्ग्यूसन थे। एम. ओ. डब्ल्यू. ने सबसे कम दो को खाली करने और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को काम देने पर विचार किया क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत माना गया था और एक कार्यबल उपलब्ध था, क्योंकि वे मेरेमेरे पावर स्टेशन को पूरा कर रहे थे। इसके बजाय एम. ओ. डब्ल्यू. ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और उन्हें प्रदर्शन बांड के साथ £20,000 से बढ़ाकर £100,000 करने के लिए कहने का प्रस्ताव रखा। इसके बजाय एट्यूड्स एट एंटरप्राइजेज से 287,124 पाउंड का संशोधित मूल्य स्वीकार किया गया। कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक स्वीकार्य मानक के लिए काम किया था, लेकिन स्नोई माउंटेन पर व्यक्तिगत रूप से गैर-वांछनीय था क्योंकि उसे कम बोली लगाने और फिर अत्यधिक भिन्नताओं का दावा करने की आदत थी। उन्होंने हाल ही में ऑकलैंड में विक्टोरिया पार्क मोटरवे पुल के निर्माण के अनुबंध के लिए भी कम बोली लगाई थी। इट्यूड्स एट एंटरप्राइजेज ने प्रस्तावित सुरंग के मेहराब के शीर्ष पर एक पायलट सुरंग को काटकर 18 महीने की लंबी परियोजना पर काम शुरू किया। यह मुख्य सुरंग के निर्माण के दौरान वेंटिलेशन प्रदान करेगा। कंपनी ने जमीन को सहारा देने का एक खराब काम किया जिसके कारण आवश्यक सुरंग आयामों के बाहर गुहाओं का निर्माण हुआ और इसलिए अधिक वापस भरना। उन्होंने डाउनस्ट्रीम पोर्टल क्षेत्र को कवर करने वाले अधिक बोझ की खुदाई का भी खराब काम किया, जो अनुबंध में बताए गए 50 प्रतिशत से अधिक था और सामग्री की खुदाई का खराब काम करने के बाद, एमओडब्ल्यू द्वारा पेड़ों को साफ करने में धीमी गति से काम करने से चीजों को मदद नहीं मिली। जब तक यह डाउनस्ट्रीम पोर्टल तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सका, और इसलिए एक पूर्ण खुदाई शुरू की, एट्यूड्स एट एंटरप्राइजेज ने पायलट ड्राइव को चौड़ा करके अपने सुरंगों को व्यस्त रखा। इसने देरी के लिए एम. ओ. डब्ल्यू. पर दावा किया और उसे आधी राशि का भुगतान किया गया और छह महीने का विस्तार दिया गया। 1962 की शुरुआत तक अधिकांश सुरंग को चलाया जा चुका था और यह आधे से अधिक कंक्रीट से पंक्तिबद्ध था। इस विस्तार के बावजूद, एटुडीज़ ने 15 महीने बाद भी सुरंग को पूरा किया और उन्हें अतिरिक्त लागत के £25,611 से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ था कि समग्र अनुबंध मूल्य अभी भी अन्य निविदाकारों की तुलना में सस्ता था। जब नदी को शुरू में मोड़ सुरंग के माध्यम से मोड़ दिया गया था, तो पानी ने सुरंग के निकास पर एक बड़े छेद को नष्ट कर दिया। इसका कारण जल्दबाजी में तैयार किया गया था। इसके लिए एक स्थिर बेसिन के निर्माण की आवश्यकता थी, जिससे कई महीनों तक पूर्ण मोड़ में देरी हुई। नींव पर काम शुरू होता है 1962 में निर्माण कार्य की गति बढ़ने लगी क्योंकि नदी को मोड़ दिया गया था और काम-बल दोगुना हो गया था क्योंकि संसाधनों को कहीं और से छोड़ा गया था। बांध की नींव पर काम शुरू हुआ, जिसे और अधिक जटिल बना दिया गया क्योंकि सामान्य परिस्थितियों के उलट, चट्टान तलछट के ऊपर थी। नदी ने खाई के तल के साथ सभी चट्टानों को हटा दिया था, और पत्थरों, बजरी, प्युमिस और अन्य मलबे का मिश्रण जमा कर दिया था जो नींव के रूप में उपयोग के लिए अनुपयुक्त था। इस मलबे को हटाने के लिए एक लंबी चौड़ी खाई की खुदाई की आवश्यकता थी। रिसाव को नियंत्रित करने के लिए इसके भीतर एक गहरी भूकंप प्रतिरोधी कंक्रीट कट-ऑफ दीवार का निर्माण किया गया था। इस दीवार के लिए कंक्रीट बनाने के लिए एक विशेष रूप से आयातित मशीन का आयात किया गया था। यह एक प्रकार का प्लास्टिक कंक्रीट था, जिसे भूकंप का सामना करने के लिए पर्याप्त लचीला बनाया गया था। पानी के रिसाव को और अधिक प्रबंधित करने के लिए, इंजीनियरों ने नींव स्तर से नीचे 60 जल निकासी गहरे कुओं को खोदा और उन्हें बजरी से भर दिया। डीवाटरिंग जैसे ही विस्तृत साइट जांच की गई, यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि पावर स्टेशन का स्थान एक सक्रिय भूकंप फॉल्टलाइन के बगल में था, खराब नींव की पेशकश की और आसपास के क्षेत्र में पृथ्वी बांध के लिए उपयुक्त सामग्री की कमी थी। चूंकि बांध के निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री के साथ समस्याओं के लिए संभावित रिसाव को नियंत्रित करने के लिए व्यापक ग्राउटिंग की आवश्यकता होगी, एमओडब्ल्यू ने बांध के पीछे पानी को आंशिक रूप से कम करने का साधन प्रदान करने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में एक पानी निकालने वाली सुरंग स्थापित करने का निर्णय लिया, साथ ही साथ कई छोटी जल निकासी और ग्राउटिंग सुरंगें। आवश्यक कार्य करने के लिए फ्लेचर कंस्ट्रक्शन, डाउनर्स, विल्किंस एंड डेविस, ग्रीन एंड मैककैहिल से चार निविदाएं प्राप्त हुईं। चूंकि फ्लेचर कंस्ट्रक्शन सबसे कम £326,993 पर था, इसलिए इसे अनुबंध से सम्मानित किया गया, और मूल अनुबंध मूल्य से छह महीने पहले और £676 कम पर काम पूरा किया गया। निर्माण रैंप अप अंतर्ग्रहण और स्पिलवे संरचनाएं 1963 तक लगभग पूरी हो गई थीं, और पावरहाउस पर प्रगति की गई थी। 1964 तक, बांध की नींव की स्थापना पूरी हो चुकी थी और बिजलीघर को टर्बाइनों की स्थापना के लिए तैयार किया जा रहा था। उसी वर्ष कार्यबल लगभग 700 के शिखर पर पहुंच गया। सितंबर 1964 की शुरुआत में बांध का मूल बना था। 1965 तक लगभग सामग्री स्थापित हो चुकी थी, बिजलीघर लगभग पूरा हो चुका था, सभी ठोस संरचनाएं पूरी हो चुकी थीं और उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने पर प्रगति हुई थी। बांध का निर्माण एक ढलान वाले पृथ्वी केंद्र के साथ किया गया था जो आंतरिक और बाहरी संक्रमण क्षेत्रों से घिरा हुआ था। बांध के मूल हिस्से को बनाने के लिए रेतीली मिट्टी की गाद और ग्रेवैक से प्राप्त गारे मिट्टी का उपयोग किया गया था। इसे इष्टतम से उच्च घनत्व तक सूखा रखा गया था। हालाँकि यह कम सीमित दबाव पर कतरनी के तहत दरार के लिए कठोर और अतिसंवेदनशील था और आसानी से क्षरण योग्य भी है। कोर के प्रत्येक चेहरे पर बिना वेल्डेड इग्निम्ब्राइट का एक आंतरिक संक्रमण बनाया गया था, जिसे इतने उच्च घनत्व के लिए संकुचित किया गया था और इसमें एक उच्च अप्रतिबंधित संपीड़न शक्ति थी कि बाद की निरीक्षण गैलरी को बिना किसी खुदाई समर्थन की आवश्यकता के इस सामग्री के माध्यम से सुरंग बनाया गया था। आंतरिक संक्रमण के चेहरों को तब कठोर इग्निम्ब्राइट, रेतीली बजरी और बजरीदार गाद के महीन ग्रेड के मिश्रण से निर्मित एक बाहरी संक्रमण के साथ कवर किया गया था। अंत में, रॉकफिल ने आकार में कठोर इग्निम्ब्राइट ब्लॉक बनाए, जिन्हें बांध के बाहरी ऊपर की ओर और नीचे की ओर बनाने के लिए भारी ट्रैक्टर ट्रैक रोलिंग द्वारा जोड़ा और संकुचित किया गया। चालू करना पृथ्वी बांध के लिए उपयुक्त सामग्री प्राप्त करने के मुद्दों के परिणामस्वरूप, प्रतिकूल स्थल जमीनी स्थितियों और व्यापक ग्राउटिंग को ध्यान में रखते हुए डिजाइन में संशोधन और अतिरिक्त जल निकासी सुरंगों को स्थापित करने, झील को भरने में देरी हुई। झील को भरने के दौरान जल निकासी कंबल से प्रवाह में एक बड़ी अस्थायी वृद्धि देखी गई, जिसके तुरंत बाद पूर्व (दाएं) संलग्न क्षेत्र में कोर के नीचे की ओर एक कटाव गुहा का पता चला। झील को नीचे किया गया था और खोजपूर्ण गड्ढों से पता चला कि बांध में बेंचों द्वारा प्रेरित कतरनी विकृतियों के कारण बांध के मूल और आंतरिक संक्रमण में दरार आ गई थी। इसके लिए कोर पर व्यापक उपचारात्मक कार्य की आवश्यकता थी, जिसका मतलब था कि पिछली देरी के साथ बिजली स्टेशन के पूरा होने में दो साल की देरी हुई थी, उस समय तक लागत दोगुनी हो गई थी। जनरेटर 1 को 25 जनवरी 1967 को और जनरेटर 2 को अप्रैल 1967 में चालू किया गया था। 1978 में, न्यूजीलैंड विद्युत विभाग, जो अपने चालू होने के बाद से बिजली स्टेशन का संचालन कर रहा था, को ऊर्जा मंत्रालय में पुनर्गठित किया गया। 1987 में, सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय के व्यापारिक संचालन को संभालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूजीलैंड (इलेक्ट्रिकॉर्प) नामक एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम की स्थापना की। 1987 एजकुम्बे भूकंप 1987 एजकुम्बे भूकंप के दौरान पावर स्टेशन को जोरदार झटका लगा था। बांध के आधार पर उपकरण ने एक एम 5 फोरशॉक, एम 6 मुख्य सदमे और सबसे बड़ा आफ्टरशॉक, मुख्य सदमे के आठ मिनट बाद एक एम 5 घटना दर्ज की। साइट पर एक्सेलेरोमीटर ने यह भी दर्ज किया कि बांध को इसके आधार पर 0.3 ग्राम और शिखर पर अपस्ट्रीम-डाउनस्ट्रीम दिशा में 0.4 ग्राम के चरम भूमि त्वरण के अधीन किया गया था। सड़क कार्यों से माताहिना झील में भूकंप से उत्पन्न भूस्खलन ने लगभग एक मीटर ऊंची लहरों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें बताया गया कि इनमें से कई लहरें स्पिलवे गेट के ऊपर से निकल गईं। बिजली उत्पादन बाधित हो गया जब एक जनरेटर को शॉक-एक्टिवेटेड प्रोटेक्टिव रिले द्वारा बंद कर दिया गया। लगभग 12 घंटे बाद उत्पादन फिर से शुरू किया गया था, एक क्षति सर्वेक्षण के बाद पता चला था कि क्षति हुई थी, बांध सुरक्षित था और चिंता का कोई कारण नहीं था। बाँध का शिखर झटकों में थोड़ा फैल गया, जबकि शिखर को पार करने वाली सड़क के प्रत्येक किनारे के पास मामूली दरारें दिखाई दे रही थीं। बाद के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि नीचे की ओर विस्थापन शिखर के केंद्र में शून्य से भिन्न था। रॉकफिल कंधों में निपटान बाद में कुछ हफ्तों तक जारी रहा, जो डाउनस्ट्रीम कंधे में और अधिकतम अपस्ट्रीम कंधे तक पहुंच गया। इस बीच, एहतियात के तौर पर और निरीक्षण की सुविधा के लिए, रिसाव मार्ग के द्वार खोले गए और झील का स्तर नीचे खींचा गया। यह भूकंप के तुरंत बाद नहीं किया गया था, क्योंकि स्टेशन की स्थानीय सेवा प्रणाली या बाहरी विद्युत लाइनों से स्पिलवे गेटों को बिजली देने के लिए बिजली उपलब्ध नहीं थी। नतीजतन, स्पिलवे के फाटकों को खोलने में कुछ घंटे लग गए। नदी के निचले हिस्से के उन निवासियों के लिए जो इस कार्रवाई की जानबूझकर प्रकृति से अनजान थे, नदी के प्रवाह में वृद्धि ने आशंका को बढ़ा दिया, जिससे बांध पर गंभीर नुकसान की अफवाहों को बल मिला। बांध की आसन्न विफलता की आशंका के परिणामस्वरूप, रंगिताकी के तट पर रहने वाली आबादी के माध्यम से फैल गया, जिससे ते महोए गांव और नदी के किनारे की अन्य बस्तियों से लोगों की एक घबराए हुए सहज निकासी हुई। हालांकि कोई असामान्य रिसाव प्रवाह नहीं देखा गया था, लेकिन बांध के मूल रूप से पूरा होने के दौरान हुई समस्याओं के फिर से होने की स्थिति में एहतियात के तौर पर, प्रदर्शन की निगरानी और जांच का एक कार्यक्रम लागू किया गया था। हालांकि बाद के महीनों में कोई रिसाव नहीं पाया गया, लेकिन पश्चिमी तटबंध के पास मूल दरार के प्रमाण पाए गए, जो झील को पहली बार भरने के समय पूर्वी तटबंध में हुए थे। जाँच यह निर्धारित करने में असमर्थ थी कि क्या यह क्षति संरचना पर दबाव के कारण हुई थी जब इसे पहली बार 1967 में भरा गया था, या 1987 के भूकंप के कारण, या दोनों के कारण। इन जांचों के दौरान झील अपने सामान्य संचालन स्तर से नीचे काम कर रही थी जब दिसंबर 1987 में, पश्चिमी तटबंध के पास क्षति के ऊपर शिखर की सतह में एक कटाव गुहा विकसित हुई। इसके लिए सतह के क्षरण को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो कई वर्षों से ध्यान देने योग्य था और जिसे पहले भारी यातायात के कारण माना जाता था। इस खोज के परिणामस्वरूप बिजली का उत्पादन बंद कर दिया गया और झील को सामान्य से नीचे ले जाया गया ताकि मरम्मत की अनुमति दी जा सके। जब बांध की मरम्मत की जा रही थी, तो अब पहचानी गई अव्यक्त खामियों को दूर करने का अवसर लिया गया था, जो भविष्य में समस्याओं का कारण बनने की क्षमता रखते थे, दोनों घाटों पर कोर और संक्रमण क्षेत्रों और कोर-फाउंडेशन संपर्कों में निम्नलिखित संशोधन करकेः कोर में क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में कठोर, भंगुर सामग्री को एक नरम, अधिक प्लास्टिक सामग्री के साथ प्रतिस्थापित करना, जो तनाव को समायोजित करने में बेहतर था, कोर और कंधों के बीच अधिक उपयुक्त संक्रमण सामग्री का परिचय। पृथ्वी के केंद्र और कंक्रीट के बीच के जंक्शन पर कंक्रीट की सतह के मूल कदम, दरार-प्रेरक प्रोफ़ाइल को चिकना करना। ये मरम्मत और संशोधन दिसंबर 1987 से 1988 के मध्य तक चले और इसकी लागत 16.5 लाख डॉलर थी, जिसमें से 7 लाख डॉलर सुधार की लागत थी। बांध का सुदृढ़ीकरण वायोहाऊ फॉल्ट (जो उत्तरी द्वीप शियर बेल्ट प्रणाली के दोषों में से एक है) बांध के आधार से होकर गुजरता है, जिसमें बांध के दक्षिण में नदी घाटी की रैखिक प्रकृति और घाटी के पार गठन संपर्कों की ऊर्ध्वाधर ऑफसेट है। 1960 के दशक की शुरुआत में मूल बांध डिजाइन अध्ययनों के दौरान, पश्चिमी तटबंध के पश्चिम में इग्निम्ब्राइट रिज में एक एक्सपोजर को फॉल्ट का मुख्य निशान माना गया था। हालांकि निर्माण के दौरान मुख्य खाई के निचले हिस्से में दोष के निशान उजागर हुए थे, लेकिन उन्हें उस समय निष्क्रिय माना जाता था। स्थल पर भूकंपीय जोखिम के पुनर्मूल्यांकन के दौरान, जिसमें जलाशय के ठीक दक्षिण में फॉल्ट के पार खाई बनाना शामिल था, सबूत पाए गए कि वायोहाऊ फॉल्ट के चार निशान थे (बाद में बांध को मजबूत करने के दौरान खोजों द्वारा संशोधित कर छह कर दिए गए)। माना जाता है कि इस फॉल्ट ने पिछले 11,800 वर्षों में चार बड़े भूकंप पैदा किए थे और इसमें बांध स्थल पर बड़े सतह फॉल्ट विस्थापन पैदा करने की क्षमता है। इस काम के हिस्से के रूप में, एक सुरक्षा मूल्यांकन भूकंप (एस. ई. ई.) की पहचान की गई थी, जिसमें अपेक्षित वायोहाऊ भूकंप के औसत की तुलना में अधिक तीव्र विशेषताएं थीं। एस. ई. ई. में एम. 7.2 का एक क्षण परिमाण पैमाने का मान होने का अनुमान लगाया गया था, जिसके अनुरूप क्षैतिज त्वरण 1.25g (क्षैतिज कतरनी और ऊर्ध्वाधर शिखर त्वरण 1.35g (ऊर्ध्वाधर कतरनी के बराबर) और फॉल्ट पर तिरछी पर्ची के बराबर था। मूल्यांकन ने निर्धारित किया कि किसी भी निशान पर एक पूर्ण विस्थापन घटना हो सकती है। यह एस. ई. ई. बांध के अभेद्य केंद्र के टूटने का कारण बन सकता है और इस प्रकार एक आपदापूर्ण विफलता हो सकती है। जबकि वायोहाऊ फॉल्ट भूकंप के बहुत बड़े औसत पुनरावृत्ति अंतराल के कारण जोखिम को छोटा माना गया था, माताहिना झील की गहराई और मात्रा के साथ इन भूकंपों के लिए बांध की भेद्यता ने खतरे को न्यूजीलैंड के विद्युत निगम (ईसीएनजेड) के लिए अस्वीकार्य बना दिया। नतीजतन, एक एस. ई. ई. के बाद झील के विनाशकारी रिलीज को रोकने के लिए बांध को मजबूत करने के लिए इंजीनियरिंग कार्य शुरू किया गया था और इसलिए ईसीएनजेड के स्वामित्व वाली डाउनस्ट्रीम आबादी और संपत्ति की रक्षा के लिए। हालाँकि, यह उम्मीद नहीं थी कि बांध पर्याप्त पुनर्निर्माण के बिना सेवा में वापस आ सकता है। प्रस्तावित सुदृढ़ीकरण की समीक्षा की गई और एक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड द्वारा इसका समर्थन किया गया। एक रिसाव-प्रतिरोधी डाउनस्ट्रीम बट्रेस स्थापित करके बांध को मजबूत करने का निर्णय लिया गया, जो कोर और आंतरिक संक्रमण के आंतरिक क्षरण को रोक देगा, जिससे बांध की त्वरित पाइपिंग या बांध के शिखर के ढहने से बचा जा सकेगा। इस बट्रेस में एक फिल्टर, संक्रमण और नाली क्षेत्र, एक बड़ा रॉकफिल खोल और पैर की अंगुली पर बड़े आकार के रॉकफिल का क्षेत्र शामिल है। बांध के शिखर को चौड़ा किया गया था, और आर. एल. तक उठाया गया था, ताकि बांध 20 साल की बाढ़ (500 क्यूमेक) को पार करने में सक्षम हो, एक एस. ई. ई. के बाद बिना ओवरटॉपिंग के, भले ही स्पिलवे सेवा से बाहर हो। जुलाई 1996 में बांध की कमियों की पहचान होने के तुरंत बाद झील को लगभग 45 मीटर आर. एल. की ऊंचाई तक कम कर दिया गया था, और इसे निचले स्तर के निकास का उपयोग करके निर्माण के दौरान लगभग इस स्तर पर बनाए रखा गया था। किसी भी बाढ़ से निपटने के लिए स्पिलवे के द्वार भी खुले रखे गए थे। एक बार डिजाइन पूरा हो जाने के बाद, थीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स ने बांध को संशोधित करने के लिए $50 मिलियन का अनुबंध किया, जिसे 1998 के मध्य में पूरा किया गया। सुदृढ़ीकरण कार्यों का आयोजन किया गया था ताकि बांध सक्षम हो सके, जबकि निर्माण कार्य चल रहे थे, 3 मीटर फ्रीबोर्ड के साथ 100 साल की बाढ़ और 1,000 साल की बाढ़ को बिना ओवरटॉपिंग के, सभी स्पिलवे गेट खोले हुए। ट्रस्टपॉवर द्वारा खरीद यह तय करने के बाद कि माताहिना प्रमुख नदी प्रणालियों से दूर अपने आकार और स्थान के कारण एक गैर-प्रमुख संपत्ति थी, इलेक्ट्रिकॉर्प ने इसे चार अन्य स्टेशनों के साथ बेचने का फैसला किया। पावर स्टेशन को 1999 में ट्रस्ट पावर को 11.5 करोड़ डॉलर में बेच दिया गया था। डिजाइन नागरिक संरचनाओं को कार्य मंत्रालय द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था, जबकि विद्युत संयंत्र को न्यूजीलैंड विद्युत विभाग द्वारा डिजाइन और स्थापित किया गया था। माताहिना पावर स्टेशन रंगिताईकी नदी पर स्थित है, जो ते महोए गाँव के ठीक ऊपर की ओर और एजकुम्बे शहर से लगभग 29 किमी दक्षिण में और नदी के मुहाने से लगभग 37 किमी नीचे की ओर है। यह बिजली केंद्र रंगितैकी नदी पर तीन पनबिजली सुविधाओं में से सबसे निचला है। अन्य हैं अनिवेनुआ पावर स्टेशन और व्हीओ एंड फ्लेक्सी पावर स्कीम। तटबंध प्रकार माताहिना बांध नदी के मुहाने से लगभग 37 कि. मी. दूर रंगिताईकी नदी को रोकता है, जिससे गर्म मोनोमिक्टिक घाटी-प्रकार की माताहिना झील बनती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 कि. मी. है और सतह क्षेत्र 2.3 कि. मी. है, जिसमें लगभग 55,000,000 मीटर पानी होता है। झील और इसमें 2,844 कि. मी. का अपस्ट्रीम जलग्रहण क्षेत्र है जो ऊंचाई में है। झील की अधिकतम गहराई 2.8% की सापेक्ष गहराई है, और वार्षिक रूप से जल स्तर में उतार-चढ़ाव होता है। झील के ऊपरी हिस्से उथले (1 से 4 मीटर) हैं, जिसमें एक संकीर्ण जलधारा है जो एक संकीर्ण अग्निमय घाटी द्वारा संकुचित है। जैसे-जैसे खाई झील के नीचे चौड़ी होती जाती है, गहराई एक डेल्टा फ्रंट के साथ-साथ बांध के ठीक पीछे बेसिन में बढ़ जाती है। चूंकि रंगिताईकी नदी में पानी का प्रवाह अधिक होता है, इसलिए स्टेशन से पानी का उत्पादन संग्रहीत पानी के आधार पर नहीं बल्कि 'रन-ऑफ-रिवर' होता है। बांध की शिखर लंबाई है, इसके आधार पर चौड़ी है और बांध के पीछे एक सिर के साथ नींव स्तर से ऊपर की ऊंचाई है। इसमें कठोर ज्वलनशील चट्टान के कंधों के साथ अभेद्य कॉम्पैक्ट ग्रेवैक मिट्टी का एक मूल है। बांध के निकट निम्न स्तरों पर सघन जलोढ़ सामग्री द्वारा कठोर चट्टानें हैं। मोड़ और पानी निकालने वाली सुरंगें, स्पिलवे, पेनस्टॉक्स और पावरहाउस एक प्रमुख रॉक स्पर पर स्थित हैं जो पश्चिमी तट बनाते हैं। एक ग्राउट पर्दा दो जल निकासी ड्राइव द्वारा पूरक स्पर के भीतर एक आंशिक कटऑफ बनाता है। मुख्य सामग्री का निर्माण कम प्लास्टिसिटी वाले बजरीदार मिट्टी के ग्रेवैक से किया जाता है, जिसमें प्रत्येक चेहरे पर संक्रमण क्षेत्र इग्निम्ब्राइट फाइन और नरम खदान स्ट्रिपिंग से बने होते हैं। संक्रमण क्षेत्र बदले में बांध के ऊपर और नीचे की ओर कठोर इग्निम्ब्राइट रॉकफिल से बने कंधों द्वारा संरक्षित हैं। गैलेटिया रोड बांध के ऊपर से गुजरती है। बांध से दो आंतरिक व्यास के पेनस्टॉक्स बिजलीघर में स्थित डोमिनियन इंजीनियरिंग कनाडा फ्रांसिस 50,000 एचपी टर्बाइनों के लिए 76-मीटर सकल सिर के अधीन सीधे पानी देते हैं जो बदले में अंग्रेजी-विद्युत मुख्य ध्रुव तुल्यकालिक 40 मेगावाट 11 केवी जनरेटर को चलाते हैं। प्रत्येक जनरेटर एक समर्पित 11/110 के. वी. वाई. एन. डी. 3 40 एम. वी. ए. ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से ट्रांसपॉवर के कावेरौ सबस्टेशन के माध्यम से सीधे राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा हुआ है। दोनों जनरेटर मूल रूप से वुडवर्ड मैकेनिकल गवर्नरों द्वारा शासित थे। 2000 के दशक की शुरुआत तक ये राज्यपाल इस हद तक बिगड़ रहे थे कि शुरुआत से ऑनलाइन राज्य तक एक विस्तारित अवधि लग गई। रखरखाव भी मुश्किल हो रहा था। जाँच ने पहचान की थी कि उनके छोटे पेनस्टॉक के लिए टरबाइन के गाइड वैन को 4 सेकंड में 0 से 100% तक खोला जा सकता है, जो स्टेशन को न्यूजीलैंड के भंडार बाजार में बोली लगाने के लिए उपयुक्त बना देगा। हालांकि मौजूदा राज्यपालों का मतलब था कि पूरा वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका। नतीजतन, मई 2010 में उन्हें रिवरमास्टर डी. एफ. जी.-110 गवर्नरों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिन्हें अधिकतम करने के लिए अनुकूलित किया गया था, जिसमें न केवल सभी सामान्य गवर्नर कार्य शामिल थे, बल्कि समकालिक संघनन और आरक्षित बाजार संचालन भी शामिल था। राज्यपालों की सहायता के लिए हाइड्रोलिक्स को एक स्थानीय इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा एक ट्रस्ट पावर मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा डिजाइन में संशोधित किया गया था। संशोधित हाइड्रोलिक्स एक 4-20 mA नियंत्रण लूप के माध्यम से नए गवर्नर के साथ इंटरफेस किया गया। एक सहायक हाइड्रो जनरेटर भी है जिसकी आपूर्ति अपने स्वयं के समर्पित स्टील पेनस्टॉक द्वारा की जाती है। यह जनरेटर स्टेशन सेवाओं को बिजली की आपूर्ति करता है। पावर हाउस लंबा और ऊँचा है। पावरहाउस में मुख्य मंजिल के नीचे पंप रूम से लेकर ऊपर के कार्यालय तक पांच स्तर हैं। मुख्य तल पर मशीन हॉल, स्टेशन नियंत्रण और रिले कमरे, कार्यशालाएं और कार्मिक सुविधाएं हैं। बांध के पश्चिमी (बाएँ) हिस्से में 2,300 क्यूमेक की क्षमता के साथ स्की-जंप प्रकार के बाल्टी स्पिलवे के साथ एक विस्तृत कंक्रीट सतह है, जिसका उपयोग बाढ़ की घटनाओं का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। यह तीन ऊँचे चौड़े रेडियल द्वारों से सुसज्जित है। बांध संरचना के पश्चिम में स्थित एक मोड़ और पानी निकालने वाली सुरंग है जिसकी निर्वहन क्षमता 170 क्यूमेक तक है। इसे आपात स्थिति में झील से पानी निकालने के लिए खोला जा सकता है। बांध और नींव में पानी के दबाव की निगरानी पीज़ोमीटर के एक व्यापक नेटवर्क द्वारा की जाती है। स्थल पर गति की गति को पाँच त्वरणलेखों द्वारा मापा जाता है, जिनमें से तीन बांध के भीतर और दो निकटवर्ती क्षेत्रों में होते हैं। स्थल पर आवाजाही की निगरानी में सहायता के लिए बांध और कंक्रीट संरचनाओं पर बड़ी संख्या में सतह मार्कर भी लगाए गए हैं। झील में संचालन प्रवाह को आम तौर पर बड़े प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए उपलब्ध स्पिलवे गेटों के साथ पीढ़ी के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। स्टेशन द्वारा उत्पन्न बिजली की मात्रा अगले शीर्ष और उत्पादन इकाइयों की दक्षता पर निर्भर करती है, जो उच्च झील स्तरों के दौरान चरम उत्पादन पर लगभग 1.75 क्यूमेक प्रति मेगावाट से लेकर कम प्रवाह पर 2.5 क्यूमेक प्रति मेगावाट से अधिक होती है जब झील अपने संचालन सीमा के निचले हिस्से के पास होती है। टर्बाइनों में 12 मेगावाट और 18 मेगावाट (प्रवाह के 29 और 41 क्यूमेक के बराबर) के बीच भार पर "रफ रनिंग" रेंज होती है, जो उन्हें कैविटेशन से नुकसान के लिए उजागर करती है। पावर स्टेशन का संचालन पांच संसाधन सहमति की आवश्यकताओं द्वारा कवर किया जाता है। ये सहमति (अन्य बातों के अलावा) अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन भार, रैम्पिंग दर (बढ़ती और घटती दोनों) और प्रति दिन संचालन शिखरों की संख्या को परिभाषित करती हैं। अपनी सेवा के पहले वर्ष के लिए बिजली स्टेशन को लगभग आधे समय के लिए एक एकल शिखर योजना के रूप में संचालित किया गया था, और आधे समय के लिए एक रन-ऑफ-रिवर योजना के रूप में। 1969 से 1979 तक बिजली स्टेशन को मुख्य रूप से सीमित एकल शिखर के साथ एक रन-ऑफ-रिवर योजना के रूप में संचालित किया गया था। 1980 में 20 प्रतिशत समय के लिए एक दोहरे शिखर परीक्षण किया गया था, लेकिन नदी तट की स्थिरता के बारे में चिंता व्यक्त किए जाने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। 1981 से 2002 तक बिजली स्टेशन को मुख्य रूप से एक एकल शिखर योजना के रूप में संचालित किया गया था, इससे पहले कि कम प्रवाह या बाढ़ की अवधि को छोड़कर, एक या दो दैनिक शिखरों के मिश्रण में बदलते प्रवाह पर निर्भर था। 2007 से पहले बिजली स्टेशन को 22 मेगावाट से कम उत्पादन करने की अनुमति नहीं थी, सिवाय इसके कि जब नदी का प्रवाह इससे कम हो, इस अतिरिक्त प्रतिबंध के साथ कि जब नदी का प्रवाह 40 क्यूमेक से कम हो तो किसी भी पीकिंग की अनुमति नहीं थी। चूंकि यह टरबाइन रफ रनिंग रेंज में चलने में समस्याओं का कारण बना, इसलिए ट्रस्टपॉवर ने जून 2007 में क्षेत्रीय परिषद के साथ एक संशोधित कम प्रवाह संचालन व्यवस्था के लिए एक अनौपचारिक समझौता किया जो तब लागू होता है जब जलाशय का प्रवाह 22 मेगावाट (लगभग 45 क्यूमेक) से कम होता है। यह उत्पादन को रात में खुरदरा चलने की सीमा से नीचे जाने देता है, ताकि दिन के दौरान खुरदरा चलने की सीमा से ऊपर उत्पादन की अनुमति दी जा सके, जब तक कि औसत उत्पादन बहिर्वाह 24 घंटों में औसत जलाशय प्रवाह से मेल खाता है; और क्षेत्रीय परिषद और फोंटेरा को संचालन की शुरुआत और अंत में सलाह दी जानी चाहिए। ट्रस्टपॉवर को 23 फरवरी 2012 को एक संशोधित संसाधन सहमति दी गई थी जिसमें बिजली बाजार की स्थितियों के जवाब में उत्पादन प्रवाह में 'चोटियों' की अनुमति दी गई थी, जब माताहिना झील में प्रवाह 20 क्यूमेक के बराबर या उससे अधिक होता है, तो 30 क्यूमेक प्रति घंटे की निरंतर दर, 97 क्यूमेक प्रति घंटे की अधिकतम स्वीकार्य दर, जबकि बांध के नीचे की ओर 40 क्यूमेक न्यूनतम प्रवाह की आवश्यकता होती है (इसके अलावा जब झील में प्रवाह 28 क्यूमेक के पूर्ण न्यूनतम प्रवाह के साथ इससे कम होता है। ये प्रतिबंध 2048 में समाप्त हो जाते हैं। जून 2016 में, एक संशोधित संचालन व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की गई थी, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि ते टेको प्रवाह माप स्टेशन पर 35 क्यूमेक का एक नया न्यूनतम प्रवाह बनाए रखा जाना चाहिए। सहमति प्राप्त अधिकतम निर्वहन 160 क्यूमेक है। झील के संचालन स्तर इस प्रकार हैंः बाढ़ नियंत्रण बिजली स्टेशन के डिजाइन के समय काफी दबाव डाला गया था, विशेष रूप से रंगिताकी जल निकासी बोर्ड द्वारा, बिजली स्टेशन को बाढ़ नियंत्रण उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग बाढ़ से पहले माताहिना झील को नीचे करने के लिए किया गया था ताकि डाउनस्ट्रीम पीक बाढ़ प्रवाह को कम किया जा सके। हालांकि, निर्माण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अंत में, समझौता किया गया कि बिजली केंद्र का संचालन किया जाएगा ताकि बाढ़ की चोटी के आने से पहले पानी के रिसाव को सक्षम किया जा सके। बे ऑफ प्लेंटी कैचमेंट कमीशन (क्षेत्रीय परिषद के पूर्ववर्ती) ने 1964 में उस समझौते को प्रतिबिंबित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए। 1968 में बे ऑफ प्लेंटी कैचमेंट कमीशन ने द ऑपरेशन ऑफ माताहिना डैम ड्यूरिंग फ्लड्स शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कोपुरिकी और गलाटिया में दस मैनुअल अपस्ट्रीम रेन गेज और दो टेलीमीटर नदी स्तर रिकॉर्डर की जानकारी के आधार पर माताहिना झील को कम करने के लिए एक परिचालन प्रोटोकॉल का वर्णन किया गया था। यह ज्ञात नहीं है कि इस प्रोटोकॉल को कितने प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। 2004 में एक बड़ी बाढ़ के बाद, जो बिजली स्टेशन के निर्माण के बाद से सबसे बड़ी थी, क्षेत्रीय परिषद और ट्रस्ट पावर के बीच एक बाढ़ प्रबंधन योजना पर सहमति बनी। इसने कई कारकों द्वारा लगाई गई सीमाओं के भीतर रहते हुए, किसी भी डाउनस्ट्रीम बाढ़ की संभावना और गंभीरता को कम करने के लिए पावर स्टेशन का उपयोग करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया, जो ज्यादातर बांध की संरचनात्मक अखंडता को सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। मार्च 2017 में चक्रवात डेबी के दौरान, बिजली स्टेशन का सफलतापूर्वक उपयोग रंगिताकी नदी में असामान्य रूप से उच्च नदी के स्तर का प्रबंधन करने के लिए किया गया था, जिससे बिजली स्टेशन के नीचे की ओर 100 में से एक साल से भी कम समय में बाढ़ आ जाती थी। यह माताहिना झील में रंगिताईकी नदी के बावजूद था, जो 920 क्यूमेक के अनुमानित प्रवाह तक पहुँचती है जो लगभग 200 में एक साल की बाढ़ के बराबर है। ट्रस्ट पावर द्वारा पावर स्टेशन की खरीद के बाद माताहिना झील के लिए बाढ़ संचालन प्रोटोकॉल विकसित किए गए और 2013 में बांध के लिए पुनर्विचार प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बे ऑफ प्लेंटी क्षेत्रीय परिषद के साथ सहमति व्यक्त की गई। इन्हें ट्रस्टपॉवर की "लेक माताहिना फ्लड मैनेजमेंट प्लान" (2016) में प्रलेखित किया गया है जो छोटी बाढ़ (300 क्यूमेक से अधिक) और बड़ी बाढ़ (500 क्यूमेक से अधिक) के लिए बांध संचालन से संबंधित विशिष्ट निर्देशों का वर्णन करता है और संसाधन सहमति शर्तों 42 और 43 से संबंधित है। इनमें कहा गया है किः "जहां अगले 24 घंटों के भीतर प्रवाह 500 मीटर/सेकंड से अधिक होने का अनुमान है, वहां झील के स्तर को 500 मीटर/सेकंड से अधिक होने से पहले 71.6 मीटर आरएल और 70.0 मीटर आरएल के बीच बनाए रखने के लिए ट्रस्ट पावर द्वारा झील की निकासी का प्रबंधन किया जाएगा। हालाँकि, विश्वास शक्ति झील के स्तर को इस तरह से कम नहीं करेगी कि यह मुख्य कार्यकारी, बी. ओ. पी. आर. सी. की पूर्व मंजूरी के बिना 71.6 मीटर आर. एल. से नीचे गिर जाए। 1983 से ट्रस्ट पावर की ओर से कोकोपू ट्रस्ट द्वारा माताहिना में एक जाल और स्थानांतरण कार्यक्रम संचालित किया गया है ताकि एल्वर और अन्य देशी मछली प्रजातियों को बांध के पार जाने में सहायता मिल सके और इस प्रकार नदी के ऊपरी हिस्सों में ईल और मछली के भंडार को बनाए रखा जा सके। औसतन, हर साल 20 लाख एल्वर ऊपर की ओर स्थानांतरित किए जाते हैं। साथ ही कई वयस्क निचले हिस्से में प्रवास करने वाले ईल बांध पर पकड़े जाते हैं और रंगिताकी नदी के निचले हिस्सों में स्थानांतरित हो जाते हैं। जबकि जाल में पकड़ी गई कुछ मछलियों को माताहिना झील में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अधिकांश अनीवेनुआ झील और ऊपरी रंगिताकी नदी में छोड़ा गया था। ट्रस्टपॉवर आर्किमिडीज स्क्रू की अवधारणा पर आधारित एक उपकरण के विकास को इस उम्मीद में प्रायोजित कर रहा है कि इसका उपयोग स्टेशन टेल रेस से माइग्रेटिंग एल्वर को पावर स्टेशन के अंदर एक होल्डिंग टैंक में स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। यदि यह सफल होता है तो एल्वर के साथ मानव संपर्क कम हो जाएगा। 2019-2020 मौसम के दौरान एल्वर और देशी मछलियों के साथ एक परीक्षण किया गया था। तलछट 1967 में अपने निर्माण के बाद से माताहिना बांध ने रंगिताकी नदी द्वारा तलछट की समुद्री आवाजाही में एक प्रभावी बाधा के रूप में काम किया है। नदी के मुहाने के पास निलंबित और बेड लोड तलछट के लिए बांध पूर्व वार्षिक निर्वहन के आंकड़े क्रमशः लगभग 201,000 और 188,000 टन थे, लेकिन बांध के बाद के बराबर मूल्य गिरकर 65,000 और 10,000 टन हो गए हैं। तलछट के इस जाल ने ऐतिहासिक रूप से बढ़ती नदी तल और रंगिताकी मैदानों के तटीय विकास को रोक दिया है या काफी कम कर दिया है। जबकि तलछट का प्रमुख कब्जा अपस्ट्रीम एनीवेनुआ बांध पर होता है जो 1982 में पूरा हुआ था, मटाहिना झील के गहरे हिस्से में तलछट की बढ़ती मात्रा जमा हो रही है। न्यूजीलैंड नोट्स में पनबिजली को भी देखें आगे पढ़ने के लिए बाहरी लिंक जल-विद्युत योजनाओं के अनुपालन रिपोर्ट जून 2010-जून 2013। माताहिना बांध पर रंगिताईकी नदी। झील में तैरने के विकल्पों का वर्णन करें। निर्माणाधीन माताहिना की छवियाँ। वीडियोः माताहिना बांध के माध्यम से नरक और उच्च जल-उग्र बाढ़ टूटती है। न्यूजीलैंड में पनबिजली, न्यूजीलैंड में पनबिजली स्टेशन, बे ऑफ प्लेंटी क्षेत्र में इमारतें और संरचनाएं