2003 Hengyang fire
हेंगयांग "11.3" विशेष रूप से गंभीर आग 3 नवंबर, 2003 की सुबह हेंगझोऊ टावर, हेंगयांग, हुनान प्रांत में लगी थी। आग में किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई, हालांकि 20 अग्निशामकों की मौत हो गई। सरकारी नियामकों, सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो और विभिन्न निरीक्षकों द्वारा इमारत के बाद के पतन को 'विशेष रूप से गंभीर पतन और आग' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, और 1949 के बाद से चीन में 20 अग्निशामकों की मौत अग्निशामकों का सबसे बड़ा नुकसान था। पृष्ठभूमि हेंगझोउ टावर्स हेंगझोउ मार्केट के लिए योजना के हिस्से के रूप में निर्मित नौ स्तरों के साथ एक प्रबलित कंक्रीट चिनाई समर्थित इमारत थी। यह इमारत प्रांगण शैली में बनाई गई थी, जिसके केंद्र में एक आलिंद था, जो मिश्रित उपयोग वाली इमारत से घिरी हुई थी, जो 2 से 9 के स्तर पर स्थित पांच जुड़े हुए आवासीय ब्लॉकों में विभाजित थी, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक तक केवल सीढ़ियों के अपने सेट के माध्यम से पहुँचा जा सकता था। इसका निर्माण 1998 में किया गया था, जब हेंगयांग में डेवलपर्स को ऐसी परियोजनाओं को लेने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था, जैसे कि 3,000,000 RMB से कम लागत वाली परियोजनाएं अधिक गहन अनुमोदन चरण के अधीन नहीं थीं। इसने सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा किया, क्योंकि इसका मतलब था कि योजनाओं की पहले अनुभवी इंजीनियरों द्वारा जाँच नहीं की जाएगी। झुहुई जिला, जहाँ इमारत स्थित थी, अपर्याप्त योजना निरीक्षण और अपेक्षाकृत ऐतिहासिक जिले होने के कारण आग लगने का एक महत्वपूर्ण जोखिम था। जिले के कई बाजारों में एक-दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी नहीं थी, फायरवॉल की कमी थी और गैर-अनुपालन आग से बचने के साथ बनाए गए थे। दिसंबर 2021 तक, घर के अंदर अग्निशमन उपकरणों की बड़े पैमाने पर रेट्रोफिटिंग पूरी कर ली गई थी, जिससे आग का खतरा काफी कम हो गया था। निर्माण यह इमारत मूल रूप से एक मिश्रित उपयोग, आवासीय और वाणिज्यिक इमारत के रूप में बनाई गई थी। योंगक्सिंग समूह निगम के गठन के तुरंत बाद अप्रैल 1997 में निर्माण शुरू हुआ। जबकि अनुमोदित योजना 5809 वर्ग मीटर के अधिकतम तल क्षेत्र के साथ एक इमारत थी, इसके बजाय निर्मित इमारत का कुल तल क्षेत्र 9300 वर्ग मीटर था। हेंगयांग में प्राधिकरण के बिना भवन के आकार का विस्तार आम बात थी, जिसके कारण कई इमारतों को एक दूसरे से अनुचित रूप से 2 मीटर तक कम किया गया और आग का खतरा पैदा हुआ, क्योंकि नए डिजाइन को पर्याप्त वास्तुकारों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। इस इमारत की दो अलग-अलग वास्तुशिल्प योजनाएँ थीं, जिनमें से एक में पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित 3 ब्लॉकों के 5800 वर्ग मीटर के भूमि उपयोग को अधिकारियों को दिखाया जाना था, जबकि दूसरी वास्तव में निर्मित योजना में दिखाया गया था कि यह 9300 वर्ग मीटर या 8600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मूल डिजाइन की योजना शहर समिति द्वारा बनाई गई थी, और बाद में जियांगडोंग सिटी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी को सौंप दी गई, फिर हेंगयांग योंगक्सिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, बाद में योंगक्सिंग ग्रुप कॉर्पोरेशन को दी गई, जो एक बिना लाइसेंस वाली निर्माण कंपनी थी जिसमें ज्यादातर अकुशल मजदूर शामिल थे। चूंकि मूल योजनाओं को शहर के अभिलेखागार में रखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसने निर्माण कार्य की वैधता पर सत्यापन को मुश्किल बना दिया, लेकिन इस तथ्य से यह और भी बदतर हो गया कि शहर प्रशासन में से किसी ने भी योजनाओं के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियों पर आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठाई। यहां तक कि जब निर्माण शुरू हुआ, तब भी इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि डेवलपर्स को कभी भी काम शुरू करने की अनुमति नहीं मिली। इस व्यवस्था ने एक विनियमन का उल्लंघन किया, जिसमें कहा गया था कि डेवलपर को इमारत के लिए निर्माण कंपनी होने की भी अनुमति नहीं थी। 1997 में, जब हेंगझोउ मार्केट की समग्र परियोजना के निर्माण के लिए जिम्मेदार यू जियासी ने इमारत के अग्नि निकास और जल निकासी पाइपों के निर्माण में खामियों की ओर इशारा किया, जिन्हें एक एयर ब्लोअर द्वारा हवादार किया जाना था, तो दोपहर में लोगों के एक समूह ने उनकी पिटाई की, जो उनके कार्यालय में घुस गए। इस पिटाई के परिणामस्वरूप तीन पसलियाँ टूट गईं। आखिरकार, योंगक्सिंग ग्रुप कॉर्पोरेशन ने उन्हें 20,000 आरएमबी का मुआवजा दिया। इमारत को निर्माण की अनुमति देने वाले दस्तावेज कभी नहीं मिले। इसके बजाय, कंपनी ने पुराने परमिट का उपयोग किया जो केवल डेवलपर्स को भूमि अधिकारों के हस्तांतरण को दर्शाता था। निर्माण कंपनी न तो प्रमाणित थी और न ही योग्य थी, और भवन के निर्माण को कभी भी अनुमति नहीं मिली। एक अलग कंपनी को डिज़ाइनिंग परमिट के साथ कुल 10,000 आर. एम. बी. का भुगतान करके, डेवलपर्स इमारत को ऐसा दिखाने में सक्षम थे जैसे कि वैध रूप से डिज़ाइन किया गया था। अक्टूबर 1998 में इमारत के आवासीय भाग के पूरा होने पर, निवासियों को तुरंत एक व्यापक निरीक्षण के बिना इमारत में जाने की अनुमति दी गई। निरीक्षण पूरा होने से पहले, इमारत में निवास नहीं होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र केवल निरीक्षण के बाद जारी किए जाने चाहिए। इमारत का कभी निरीक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि इसे बनाने की अनुमति नहीं मिली थी। एक ऐसी इमारत के रूप में जिसे कभी प्रमाणित नहीं किया गया था, इसे बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन निर्माण कंपनी ने जाली दस्तावेज बनाए जो इसे कानूनी रूप से निर्मित इमारत की तरह देखते थे। 'प्री-सेल्स' के माध्यम से, डेवलपर्स ऐसे आवास को बेचने में सक्षम थे जो अन्यथा अवैध होते और आवासीय परमिट के बिना बेचना असंभव होता। फिर भी, अग्निशामकों द्वारा पूरा होने पर एक प्रारंभिक निरीक्षण से पता चला कि इमारत में उसके बगल की इमारतों के लिए पर्याप्त दूरी नहीं थी, कि ऐसी इमारत की तुलना में कम अग्नि हाइड्रेंट थे और इमारत के अंदर अपर्याप्त अग्निशमन उपकरण थे। सिद्धांत रूप में, अग्निशमन विभाग के पास इमारत के मालिकों पर जुर्माना लगाने और इसके उपयोग को रोकने का अधिकार था, जैसा कि 'अग्निशमन कानून' में निर्धारित किया गया है। हेंगझोऊ टावर के एक निवासी ने याद किया कि 1999 में, रसोई और शौचालय के चारों ओर की दीवारों और छत से पानी का रिसाव शुरू हो गया था, और बैठक कक्ष के केंद्र में क्षैतिज किरणों में दरारें दिखाई दी थीं। कुछ विक्रेता जिन्होंने स्तर 1 का उपयोग गोदाम के रूप में किया, उन्होंने सूखे भोजन को संसाधित करने के लिए बनाई गई गैस के लिए सल्फर को जला दिया। हालाँकि इसे आग के खतरे के रूप में देखा गया था, लेकिन निवासियों द्वारा एक याचिका दायर करने के बाद भी संपत्ति प्रबंधन समूह ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2000 में 6 मंजिला इमारत के निर्माण की अनुमति जारी की गई थी। तब भी, वास्तविक योजनाओं को शहर के अभिलेखागार को नहीं सौंपा गया था। योंगक्सिंग समूह द्वारा 20 से अधिक विकासों में से केवल 3 शहर के अभिलेखागार को निरीक्षण के लिए प्रदान किए गए थे। कंपनी ने विभिन्न बहाने बनाए, जैसे कि एक निजी कंपनी होना या अधिक विस्तृत जांच से बचने के लिए राजनेताओं की पैरवी करना। उपलब्ध योजनाओं से, कंपनी को कई जुर्माना नोटिस जारी किए गए, हालांकि इस प्रक्रिया ने कंपनी और अभिलेखागार के बीच संबंधों को जटिल बना दिया, जिसमें तैयार की गई कानूनी प्रक्रिया उनके भवन विकास की अधिक योजनाओं को प्राप्त करने के प्रयासों में बाधा डालती है। इमारत में कई अन्य परिवर्तनों के निर्माण में दो निकासी सीढ़ियों को घटाकर केवल एक करना शामिल था। आवासीय से वाणिज्यिक क्षेत्रों की सीढ़ियों को इमारत के पूर्व की ओर स्तर 1 से 2 तक सीढ़ियों में विभाजित किया गया था, और फिर पांच अन्य सीढ़ियाँ जो 2 से 9 तक आवासीय भाग की सेवा करती हैं। इमारत में केवल दो हाइड्रेंट थे, जिनमें से एक में नली और पाइप की कमी थी। स्तर 2 से 9 तक 96 इकाइयों के साथ 412 निवासियों के आवास के साथ आवासीय थे। मूल रूप से, स्तर 1 में एक चिकित्सा आपूर्ति बाजार था, जो बाजार के समेकन के कारण 1999 में बंद हो गया। इसके बाद, इमारत के बदलते उद्देश्य के कारण, इसे एक गोदाम में बदल दिया गया, अग्निशमन विभाग को सूचित किए बिना जो आवश्यक होगा। इसे रोलर शटर से संरक्षित किया गया था, लेकिन 21 भंडारण डिब्बों को एक दूसरे से बंद नहीं किया गया था, केवल एक धातु जाल द्वारा अलग किया गया था जो आग के प्रसार में योगदान देगा। इसका उपयोग सूखी वस्तुओं के बीच ज्वलनशील वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए किया जाता था, लेकिन खतरनाक वस्तुओं के भंडारण से जुड़े अतिरिक्त अग्निशमन उपकरण कभी भी फिट नहीं किए गए और अव्यवस्थित प्रकृति ने अग्निशमन प्रयासों में बाधा उत्पन्न की। आग की सूचना सुबह 4:39 बजे, इमारत के स्तर 1 पर आग लग गई, जो मंजिल के उत्तर-पश्चिम में उत्पन्न हुई और अंततः इमारत के बाकी हिस्सों में फैल गई। सुरक्षा गार्ड ने शुरू में स्तर 1 से आने वाले धुएँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और आग दिखाई देने के बाद ही उसने आग से लड़ने के लिए सूखे पाउडर अग्निशामक का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन आग को बुझाने में असमर्थ रहा। इसके बाद, उन्होंने इमारत में दो अग्नि हाइड्रेंट में से एक का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन पाया कि नली और पाइप गायब थे। 119 पर पहली कॉल सुबह 5.39 बजे की गई, जिससे आग लगने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। कॉल के तीन मिनट के भीतर, झुहुई जिले से पहले अग्निशामक तीन इंजनों में 20 अग्निशामकों के साथ पहुंचे और आग बुझाने के लिए नली का उपयोग करना शुरू कर दिया। स्तर 1 पर अस्थायी गोदाम में रखी गई बड़ी मात्रा में वस्तुओं के कारण अग्निशमन के प्रयासों में बाधा आई, जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, सूखे सामान और सिंथेटिक रबर थे। जब आग लगाई जाती है, तो इन वस्तुओं से बड़ी मात्रा में हानिकारक धुआं निकलता है, जिससे आग को नियंत्रित करने के प्रयासों में बाधा आती है। इमारत के आसपास अवैध निर्माणों के घनत्व के कारण, बाहर से आग पर हमला करना मुश्किल था, लेकिन गोदाम क्षेत्र की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण अंदर से भी ऐसा करना मुश्किल था। आंगन के लेआउट ने आलिंद क्षेत्र को एक फ़नल में बदल दिया, जहाँ आग बेहद भयंकर थी और इस क्षेत्र तक पहुँचने के लिए अग्निशामकों को इमारत के माध्यम से गहराई से पार करने की आवश्यकता थी। 5: 58 बजे, झुहुई जिले से पानी की तीन अतिरिक्त निविदाएं, एक सीढ़ी और एक सहायक वाहन तैनात किया गया; यानफेंग जिले और शिगू जिले से पानी की चार अन्य निविदाएं आईं। कुल 130 अग्निशामकों के आने के साथ दो नगरपालिका जल छिड़काव वाहनों को भी तैनात किया गया था। यह सड़क पर हाइड्रेंट में कम दबाव के कारण था। निवासियों को निकालना चूंकि आग सूर्योदय से पहले लगी थी, इसलिए अधिकांश निवासी सो रहे थे और आग से अनजान थे। दमकलकर्मियों को निवासियों को जगाने के लिए घर-घर भागना पड़ा और उन्हें इमारत से बाहर निकलने के लिए सतर्क करना पड़ा। सुबह 8 बजे तक, सभी निवासियों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया था, लेकिन सीढ़ियों की अपर्याप्त संख्या के कारण यह धीमा हो गया था, क्योंकि स्तर 2 से 1 तक नीचे जाने के लिए, सभी पांच ब्लॉकों के निवासियों को सीढ़ियों के एक सेट और सांस लेने के उपकरणों की अपर्याप्त आपूर्ति से गुजरना पड़ा। कई लोगों ने अपने स्तर 1 भंडारण स्थान या स्टाल तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए रोलर शटर खोले, लेकिन स्तर 1 की खुली योजना प्रकृति के कारण, शटर के खुलने से हवा ने आग के प्रसार को बढ़ाया, लेकिन आग को जलाने के लिए अधिक ईंधन भी प्रदान किया। तीन घंटे के बाद, आग को सुबह लगभग 8 बजे भूतल पर नियंत्रण में लाया गया और अग्निशामकों को नाश्ता करने के लिए घुमाया जाने लगा, लेकिन सुबह 8.33 बजे, आवासीय टावरों का ब्लॉक 3 और 4 (पूर्व और पश्चिम विंग, इमारत का लगभग दो-पांचवां हिस्सा) बिना किसी चेतावनी के ढह गया, जिससे 21 अग्निशामक मलबे के नीचे फंस गए। यह एक पत्रकार द्वारा कैमरे में कैद किया गया था, जो गिरने से घायल हो गया था। पुनर्प्राप्ति दबे हुए अग्निशामकों की खोज तुरंत शुरू हो गई, जिसमें पहले हताहत को सुबह 9 बजे हटा दिया गया और अंतिम हताहत, नी ज़ुएमिंग को आखिरकार दो दिनों के बाद खोदा गया। लोडर, उत्खनन यंत्र और क्रेन की सहायता से सामान्य पुलिस और सशस्त्र पुलिस दोनों ने खोज में भाग लिया। पुनर्प्राप्ति में सहायता के लिए, 30 मीटर लंबी, दो मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था ताकि ढहने तक आसान पहुँच प्रदान की जा सके। 70 घंटे से अधिक समय के बाद, ठीक होने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, जिसमें एक शव को लापता घोषित कर दिया गया। हटाए गए पहले कुछ शव केवल हल्के रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे, क्योंकि वे गहराई से दबे नहीं थे। हालाँकि, अंतिम आठ बहुत गहरे थे, और आग के कारण, जब उनके शव बरामद किए गए तो उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। अंततः लगभग 130 अग्निशामकों और अन्य 50 विशेषज्ञ अग्निशामकों द्वारा आग को बुझा दिया गया। हताहत पतन के कारण 20 अग्निशामकों की मौत हो गई, मुख्य रूप से दर्दनाक मस्तिष्क की चोट और छाती की कई चोटों के संयोजन से; इसने 11 अन्य अग्निशामकों, एक सुरक्षा गार्ड और 4 पत्रकारों को भी घायल कर दिया। आग और उसके बाद के पतन के कारण मरने वालों की संख्या ड्यूटी पर मरने वाले अग्निशामकों की पिछली संख्या से कहीं अधिक थी; इतनी बड़ी मात्रा में अग्निशामकों की मौत के साथ आखिरी आग 1989 में किंगदाओ में एक तेल भंडारण सुविधा में लगी थी, जिसमें 14 अग्निशामकों की मौत हो गई थी। इमारत गिरने पर 21 अग्निशामकों को दफनाया गया था, और झांग चुनमाओ को छोड़कर, जिन्हें सफलतापूर्वक बचाया गया था, अन्य 20 की मृत्यु हो गई। उन्हें 27 घंटे तक दफनाया गया, और गुर्दों को व्यापक नुकसान हुआ, लेकिन चार महीने के इलाज के बाद वे ठीक होने में सफल रहे। ढहने में चार पत्रकार घायल हो गए, जिनमें से दो को इमारत गिरने पर विभिन्न पदों से फेंक दिया गया, जबकि एक अन्य, हेंगयांग टीवी के लिए रिपोर्टिंग करने वाले को इमारत की स्तर 2 की बालकनी से फेंक दिया गया क्योंकि यह अग्निशामकों का फिल्मांकन करते समय ढह गया था। 6 नवंबर 2003 को, हेंगयांग मेमोरियल हॉल ने मारे गए 9 अग्निशामकों के विदाई के लिए एक स्मारक का आयोजन किया। कार्यक्रम के लिए 3000 से अधिक लोग एकत्र हुए, जिनमें हुनान के पार्टी सचिव यांग झेंगवु भी शामिल थे। 7 नवंबर 2003 को अन्य 11 अग्निशामकों के लिए एक अलग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 9 नवंबर 2003 को, हेंगयांग के चुआनशान स्क्वायर में एक सार्वजनिक स्मारक का आयोजन किया गया, जिसमें हुनान के पार्टी सचिव, सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने मृत अग्निशामकों को सम्मान देने के लिए भाग लिया। स्मारक का नेतृत्व उस समय हुनान प्रांत के राज्यपाल झोउ बोहुआ ने किया था। झोउ योंगकांग ने स्मरणोत्सव में हू जिन्ताओ, वेन जियाबाओ और लुओ गान का प्रतिनिधित्व किया। उसी समय, बीजिंग के अग्निशामकों ने एक पल का मौन रखा। 12 नवंबर 2003 की सुबह, अग्निशामकों की राख को मियून जिले के शहीद उद्यान में दफनाया गया था। अप्रैल 2002 में, हुनान सार्वजनिक सुरक्षा कार्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों और अग्निशामकों के लिए जीवन बीमा लिया, जिसका अर्थ था कि नवंबर में, चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने प्रत्येक परिवार को औसतन 300,000 आर. एम. बी. का भुगतान किया। जैसा कि मारे गए अग्निशामकों को शहीदों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, प्रत्येक परिवार को 200,000 आरएमबी और प्राप्त हुए। आग लगने के बाद, एक लोकप्रिय अफवाह थी कि निवासियों ने सुबह 4 बजे 119 पर कॉल किया था, लेकिन अग्निशमन विभाग ने कॉल का जवाब नहीं दिया। हालाँकि, यह गलत साबित हुआ, जब 3 नवंबर को फोन रिकॉर्ड जारी किए गए, जिससे पता चलता है कि विभाग को दिन का पहला कॉल 05:39:25 पर आया था, और आग से लगी आग का मतलब था कि आग संभवतः सुबह 4 से 5 बजे के बीच लगी थी। 2008 में, एक नेटिज़ेन द्वारा एक पोस्ट की अनुचित भारित सामग्री रखने के लिए आलोचना की गई थी, जब उन्होंने अस्पताल में आग को एक नई '3 नवंबर' आग के रूप में इमारत पर एक कोंगमिंग लालटेन के निर्माण जाल से टकराने के बाद कहा था। 2003 की आग के विपरीत, अस्पताल की आग से अग्निशामकों की कोई मौत नहीं हुई, और इसलिए इसे एक अनुचित तुलना के रूप में देखा गया। जांच में पाया गया कि गिरने का संभावित कारण उत्तर-पश्चिम में पांच सहायक स्तंभ थे जो आग से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, क्योंकि उस क्षेत्र में संग्रहीत पॉलीइथिलीन के कारण अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक तापमान पर आग लगी थी, जिससे यह कमजोर हो गया था। इसके अलावा, इमारत में अधिकांश स्तंभ अपर्याप्त रीबार के साथ बनाए गए थे जो संख्या में बहुत कम थे और इमारत को सहारा देने के लिए आवश्यकता से पतले थे, और इमारत के दक्षिण-पश्चिम में घटिया कंक्रीट का उपयोग किया गया था। इमारत में एक प्रबलित कंक्रीट फ्रेम था, जबकि स्तर 2 से 9 में ईंटों के साथ अतिरिक्त चिनाई का समर्थन था, हालांकि निर्माण सामग्री और उपयोग की जाने वाली विधि घटिया थी। इमारत की सुरक्षा झुहुई जिले की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि योंगक्सिंग समूह निगम को हेंगयांग शहर द्वारा 'आग के गंभीर जोखिम' के साथ एक निगम के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए कंपनी की कार्रवाइयों को शहर द्वारा जांच के अधीन माना जाता था। जैसे ही इमारत के प्रबंधन को एक अलग कंपनी में विभाजित किया गया, इसने एक कानूनी खामी पैदा कर दी, भले ही प्रबंधन समूह तकनीकी रूप से योंगक्सिंग समूह से जुड़ा नहीं था, जिला प्रशासन का स्पष्ट रूप से मानना था कि यह शहर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इमारत की संदिग्ध प्रकृति एक और कारण था कि इसका व्यापक रूप से निरीक्षण नहीं किया गया था। निर्माण कंपनी और विकासकर्ता, हालांकि अलग-अलग नामों वाले थे, वास्तव में एक ही लोगों द्वारा प्रबंधित और स्वामित्व में थे। भवन निर्माण से पहले, जमीन की सतह का सर्वेक्षण नहीं किया गया था। यह, प्रबलित कंक्रीट के खराब गठन के साथ निर्मित एक छोटी नींव के साथ संयोजन में संरचना को काफी कमजोर कर दिया। ध्वस्त स्थल से प्राप्त प्रबलित कंक्रीट नींव स्तंभों ने केवल 150 और 220 केएन बल का समर्थन किया, जबकि डिजाइन को 350 केएन समर्थन की आवश्यकता थी। अधिकांश अप्रचलित संरचना में समर्थन स्तंभ गायब थे। इसके अलावा, संरचना में 20 टन अनुपयोगी ग्रेड कंक्रीट था, जिसका उपचार नहीं किया गया था। एक अलग रिपोर्ट में लिखा गया है कि ढही हुई इमारत से कंक्रीट और धातु के परीक्षण से पता चला है कि वे सभी, डिजाइन की ताकत की तुलना में कुछ कम वास्तविक तन्यता शक्ति वाले तीन प्रबलित सादे सलाखों में से एक को छोड़कर, आवश्यक डिजाइन की ताकत को पूरा करने में सक्षम थे, हालांकि मूल रूप से वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई इमारत के साथ, स्तर 1 पर स्तंभ संग्रहीत रासायनिक उत्पादों के कारण उच्च ऊर्जा की आग को संभाल नहीं सके। यह इस बात की गारंटी नहीं देता है कि इमारत सुरक्षित है, क्योंकि इमारत में वास्तव में कंक्रीट के स्लैब और स्तंभों से मजबूती से जुड़े स्लैब से संबंधित फ्रेम के बीच के जोड़ों में निर्माण त्रुटियां थीं। अगर उन्हें एक साथ बेहतर तरीके से बांधा जाता, तो इमारत संरचना को बनाए रख सकती थी और संरचनात्मक विरूपण को कम कर सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप यह ढह गया। भूतल पर भंडारित रसायनों के कारण, इसके जलने से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर स्तर 1 के जलने के साथ उच्च ऊर्जा निकलती है, और इमारत के सीमित हिस्से 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पर जल रहे थे। इस तरह के उच्च तापमान का मतलब था कि धातु सिंटरिंग करने लगी और थर्मल विस्तार के साथ, जिसके परिणामस्वरूप स्तंभ का अधिक ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ। कम क्षमता और इमारत के स्थानांतरण के कारण संरचना के भीतर स्तंभों के विफल होने के बाद इमारत अंततः ढह गई, जिसने भार को अन्य स्तंभों में पुनर्वितरित कर दिया, जिससे इमारत ढह गई। निवासियों के अनुसार, आग एक विक्रेता द्वारा सल्फर जलाकर इलिसियम वेरम को सुखाने के कारण लगी थी और गोदाम के वातावरण के कारण, आग आसानी से आस-पास की सामग्री जैसे कपड़ों में फैल जाती थी। जाँच ने विशेष बचाव उपकरणों की कमी को भी उजागर किया, जैसे कि अवरक्त कैमरे और सांस लेने के उपकरण। मुकदमे का फैसला 26 अक्टूबर 2004 को झुहुई जिले के पीपुल्स कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें ली वेंग, ली योंगकाई, वेई डोंगहेंग, झू फेंग और शियाओ वेई पर निर्माण में बेहद गंभीर अपराधों और शेन लिमिंग पर गंभीर उपेक्षा का आरोप लगाया गया। अंतिम निर्णय 1 अप्रैल 2005 को दिया गया थाः जिन 17 पट्टेदारों ने एक गोदाम के रूप में स्तर 1 का उपयोग किया, उन्होंने नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की; कुल मिलाकर, वेन गे, योंगक्सिंग समूह के अध्यक्ष, योंगक्सिंग संपत्ति प्रबंधन कंपनी और आग लगाने वाले व्यक्ति, वांग युलियांग ने 3,524,223 RMB का भुगतान किया। मुकदमे मारे गए अग्निशामकों में से 19 के परिवारों ने मुआवजे की मांग करते हुए योंगक्सिंग समूह के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अज्ञात कारणों से, केवल 17 परिवारों ने अंततः योंगक्सिंग समूह, झू फेंग, शियाओ वेई, योंगक्सिंग संपत्ति प्रबंधन कंपनी सहित चार अन्य के खिलाफ कुल 4,340,000 RMB तक के मुआवजे के लिए मुकदमा शुरू किया, जबकि कुल मिलाकर, कंपनी के खिलाफ विभिन्न मुकदमे 20,000,000 RMB तक के लिए थे। स्मारक स्मारक मूल रूप से ढहने की जगह पर स्थित होना था, लेकिन बाद में इसे हेंगयांग शहीद उद्यान में बदल दिया गया। 11. 3 "शहीद स्मरण स्मारक" नवंबर 2006 में, 20 अग्निशामकों के बलिदान की याद में, हेंगयांग के पार्टी सचिव और नगरपालिका सरकार ने स्मारक के पीछे स्थित कब्रों के साथ हेंगयांग शहीद उद्यान में एक स्मारक बनाने का फैसला किया। प्रत्येक शहीद स्मरण दिवस पर मौतों को सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। वृत्तचित्र सी. सी. टी. वी. "लॉ ऑनलाइन" 2003 हुनान हेंगयांग 11·3 विशेष रूप से गंभीर आग दिसंबर 2003, सी. पी. सी. हेंगयांग सिटी हिस्ट्री रिसर्च डॉक्यूमेंट्री 11·3 हेंगयांग विशेष रूप से बड़ी आग को बुझाने पर वज्र-दस्तावेजी आग बुझाना संदर्भ चीन में नवंबर 2003 की घटनाएं एशिया में आग 2003 में चीन में इमारत और संरचना में आग 2003 में आवासीय इमारत में आग लगी आग 2003 में इमारत और संरचना ढह गई आग के कारण इमारत और संरचना ढह गई हेंगयांग का इतिहास