Victorian Big Battery
विक्टोरियन बिग बैटरी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में जिलॉन्ग के पास मूराबूल टर्मिनल स्टेशन (सबस्टेशन) से सटे एक ग्रिड से जुड़ी बैटरी बिजली भंडारण सुविधा है। बैटरी 450 एम. डब्ल्यू. एच. भंडारण प्रदान करती है और 300 एम. डब्ल्यू. पर निर्वहन कर सकती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में 250 एम. डब्ल्यू. एच. गेटवे ऊर्जा भंडारण को पार कर गया है। दिसंबर 2021 तक, यह परियोजना दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी लिथियम-आयन बैटरी है। विक्टोरियन बिग बैटरी का स्वामित्व और संचालन फ्रांसीसी अक्षय ऊर्जा उत्पादक नियोएन द्वारा किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के हरित बैंक, स्वच्छ ऊर्जा वित्त निगम द्वारा 16 करोड़ डॉलर का वित्त पोषण प्रदान किया गया था। निर्माण 2021 की शुरुआत में शुरू हुआ। इसने 8 दिसंबर 2021 को परिचालन शुरू किया। यह टेस्ला मेगापैक भंडारण इकाइयों का उपयोग करता है, जो विशेष रूप से बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया एक विद्युत संचायक है। बैटरी का उद्देश्य ग्रिड सहायता सेवाएं प्रदान करके, पवन खेतों जैसे स्रोतों से अतिरिक्त ऊर्जा को पकड़कर और संग्रहीत करके, और विक्टोरिया की बिजली आपूर्ति का समर्थन करने के लिए पीक अवधि या आउटेज के दौरान इसे ग्रिड में फीड करके नेटवर्क अस्थिरता की अवधि के दौरान ब्लैकआउट को रोकना है। बैटरी आधे घंटे के लिए दस लाख से अधिक विक्टोरियन घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का भंडारण करेगी। निर्माण कार्य जनवरी 2021 में शुरू हुआ। बैटरी को ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों की अवधि 2021-2022 में चालू किया जाना था और यह 8 दिसंबर, 2021 से परिचालन में है। नियोएन की बैटरी के लिए, ई. पी. सी. (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) ठेकेदार टेस्ला है, जो यू. जी. एल. को प्रमुख ठेकेदार के रूप में उपयोग करता है। कनेक्शन परिसंपत्तियां ऑसनेट सर्विसेज द्वारा प्रदान की जा रही हैं, जिसमें डाउनर प्रमुख ठेकेदार है। भंडारण इकाई 212 टेस्ला मेगापैक का उपयोग करती है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 3 मेगावाट प्रति घंटे है। यह पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया में इस पैमाने की सुविधा में मेगापैक का उपयोग किया गया है। बैटरी को ऑसनेट के मूराबूल पावर टर्मिनल के भीतर 500 केवी हाई वोल्टेज लाइन के करीब बनाया जा रहा है ताकि बिजली को जल्दी से वहां भेजा जा सके जहां इसकी आवश्यकता है। बैटरी के निर्माण को ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार के स्वामित्व वाली एक एजेंसी, स्वच्छ ऊर्जा वित्त निगम से 16 करोड़ डॉलर के ऋण द्वारा समर्थित किया गया था। 2020 में विक्टोरियन सरकार द्वारा जारी एक निविदा के बाद, नियोएन को ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा बाजार संचालक द्वारा 250 मेगावाट प्रणाली अखंडता संरक्षण योजना (एस. आई. पी. एस.) सेवाएं प्रदान करने के लिए गर्मियों के महीनों के दौरान अपनी क्षमता का लगभग 80 प्रतिशत आरक्षित करने के लिए एक अनुबंध से सम्मानित किया गया था। यह चरम खपत अवधि के दौरान विक्टोरियन/न्यू साउथ वेल्स इंटरकनेक्टर पर स्थानांतरण क्षमता को बढ़ाएगा और अनियोजित बिजली कटौती के जोखिम को कम करेगा। शेष 50 मेगावाट की बैटरी को प्रचालक द्वारा बाजार में व्यावसायिक रूप से लगाया जा सकता है। गर्मियों की अवधि के बाहर, 300 मेगावाट की कुल क्षमता वाली बैटरी को व्यावसायिक रूप से संचालित किया जाएगा। 'ग्रिड बनाने' क्षमताओं के साथ ग्रिड जड़ता के लिए बैटरी का परीक्षण किया जाता है। आग 30 जुलाई 2021 को ऊर्जा भंडारण प्रणाली के प्रारंभिक परीक्षण के दौरान, टेस्ला मेगापैक मॉड्यूल में से एक में आग लग गई और दो बैटरी इकाइयों को नष्ट कर दिया, जबकि आग को जलने के लिए छोड़ दिया गया, जैसा कि अनुशंसित था। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने से पहले बैटरी पैक को ऑफ़लाइन मोड में रखा गया था, और इसने निगरानी और प्रबंधन प्रणालियों को भी अलग कर दिया था। साइट को ग्रिड से काट दिया गया था, जिससे बिजली आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रणाली को अलग कर दिया गया था, और ऊर्जा परीक्षण को 29 सितंबर 2021 तक फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई थी। आग लगने का कारण शीतलन तरल पदार्थ का रिसाव होना निर्धारित किया गया था जो थर्मल भागने के लिए कोशिकाओं को शॉर्ट-सर्किट करता था। बाद के विन्यास परिवर्तनों का मतलब है कि ऑफ़लाइन बैटरी पैक पर निगरानी सक्रिय रहती है। संदर्भ ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं विक्टोरिया (राज्य) में जिलॉन्ग इलेक्ट्रिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इमारतें और संरचनाएं ऑस्ट्रेलिया में 2021 में पूरा किया गया ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर