Cheater plug
एक चीटर प्लग, एसी ग्राउंड लिफ्टर या थ्री-प्रोंग/टू-प्रोंग एडेप्टर एक एडेप्टर है जो एक एनईएमए 5-15 पी ग्राउंडिंग-टाइप प्लग (थ्री प्रोंग) को एनईएमए 1-15 आर नॉन-ग्राउंडिंग रिसेप्टेकल (दो स्लॉट) से जोड़ने की अनुमति देता है। उन्हें पुरानी इमारतों में पाए जाने वाले पुराने बिना जमीन वाले (दो स्लॉट) पात्रों में प्लग करने के लिए 3-तार पावर कॉर्ड वाले उपकरणों की अनुमति देने की आवश्यकता होती है। इस तरह के एडेप्टर का उपयोग पात्रों को बदलने की आवश्यकता से बचाता है, लेकिन संभावित रूप से खतरनाक है यदि ग्राउंडिंग टैब विद्युत ग्राउंड से जुड़ा नहीं है। ये एडेप्टर कुछ क्षेत्राधिकारों में अवैध हैं, विशेष रूप से पूरे कनाडा में। अमेरिका और कनाडा के विद्युत संकेतों में पहचाने जाने वाला एक सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय विकल्प आउटलेट को ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर (जीएफसीआई) ब्रेकर आउटलेट से बदलना है। चीटर प्लग का उपयोग ऑडियो सिस्टम में ग्राउंड लूप को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। विद्युत सुरक्षा की अवहेलना के रूप में इस प्रथा की निंदा की गई है। एक सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय विकल्प विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अलगाव ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करना है। हिस्ट्री चीटर प्लग पहले एक सपाट धातु स्क्रू टैब के बजाय एक छोटे लचीले ग्राउंडिंग तार के साथ उपलब्ध थे। यह एक डुप्लेक्स आउटलेट में निचले पात्र के उपयोग की अनुमति देता है, जिसमें स्क्रू टैब के लिए सही स्थान पर फेसप्लेट स्क्रू नहीं होता है। ग्राउंडिंग तार को एडेप्टर के चारों ओर मोड़ दिया जाएगा ताकि उसके ऊपर फेसप्लेट स्क्रू तक पहुंचा जा सके। हालांकि, चीटर प्लग की इस ग्राउंड-वायर शैली को बंद कर दिया गया था जब यह नोट किया गया था कि एक ढीला असंबद्ध ग्राउंडिंग तार गलती से पास के आउटलेट के "गर्म" ब्लेड से जुड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से बिजली का झटका लग सकता है। एक अतिरिक्त विफलता मोड के रूप में, पतले लचीले तार इन्सुलेशन के अंदर किसी का ध्यान नहीं जा सका। अंत में, अधिकांश शुरुआती एडेप्टरों ने गर्म और तटस्थ कनेक्शनों के आकस्मिक उलटने की अनुमति दी, क्योंकि उनके पास सही प्लग अभिविन्यास को लागू करने के लिए चौड़े तटस्थ ब्लेड की कमी थी। आधुनिक धोखेबाज़ प्लग में एक लचीले तार की कमी होती है जिसे गलती से गलत तरीके से जोड़ा जा सकता है। सपाट समानांतर प्लग ब्लेड को ध्रुवीकृत किया जाता है ताकि गर्म और तटस्थ कनेक्शन को उलटने से रोका जा सके। इसके अलावा, कई संस्करणों में अडैप्टर के शीर्ष पर एक मोल्डेड बाधा टक्कर होती है, जो ग्राउंडिंग प्रोंग को अवरुद्ध करती है और इस प्रकार गलत अभिविन्यास में 3-प्रोंग प्लग के जबरन सम्मिलन को शारीरिक रूप से रोकती है। घरों में उपयोग किए जाने वाले तीन-तरफा प्लग पुराने, दो-तरफा पात्रों में फिट नहीं होते हैं। जब इच्छित रूप से उपयोग किया जाता है, तो 3-तार पात्र के ग्राउंड पिन को एक ग्राउंडेड कवर स्क्रू, या एक बाहरी ग्राउंड से जोड़ा जाना है। 1969 में, अंडरराइटर लैबोरेटरीज ने सुरक्षा के लिए प्रमुख उपकरणों पर तीन-तरफा प्लग को अनिवार्य किया। उस समय, अमेरिकी घरों में केवल आधे पात्र तीन-आयामी थे। अधिकांश घरों में तारों में ग्राउंडिंग तार शामिल नहीं था। स्क्रू और आउटलेट बॉक्स या तो न्यूट्रल से जुड़े हुए थे, या कुछ भी नहीं से जुड़े हुए थे। केवल कुछ क्षेत्राधिकारों में जहां 2-तार गैर-धातु केबल प्रतिबंधित था और बख्तरबंद केबल की आवश्यकता थी (और अभी भी अच्छी स्थिति में), क्या धोखेबाज़ प्लग सुरक्षित रूप से काम करते हैं जैसा कि इरादा था। 1971 में, यू. एस. नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड (एन. ई. सी.) ने घर के सभी स्थानों (1 जनवरी, 1974 से प्रभावी) में ग्राउंड रिसेप्टेकल्स की आवश्यकता थी। पेशेवर ऑडियो और वीडियो क्षेत्रों में, चीटर प्लग को एक गंभीर सुरक्षा समस्या के रूप में पहचाना गया है। एनालॉग ऑडियो और वीडियो संकेतों (हम और बज को खत्म करने के लिए) में ग्राउंड लूप से बचने के लिए एक विधि के रूप में इसका आकस्मिक उपयोग खतरनाक है। जेनसन ट्रांसफॉर्मर्स के अध्यक्ष बिल व्हिटलॉक लिखते हैं, "कभी भी, कभी भी 3 से 2-प्रोंग एसी प्लग एडेप्टर जैसे उपकरणों का उपयोग न करें। 'ग्राउंड लिफ्टर्स', शोर की समस्या को हल करने के लिए! व्हिटलॉक बताता है कि कैसे एक उपकरण में एक विद्युत दोष जो एक आधारहीन धोखेबाज प्लग के माध्यम से अपने बिजली स्रोत से जुड़ा होता है, जिसके परिणामस्वरूप ऑडियो या वीडियो केबलों के माध्यम से खतरनाक, उच्च धारा बहती है। व्हिटलॉक ने नोट किया कि 1997 में, उपभोक्ता ऑडियो और वीडियो उपकरण ने नौ लोगों को बिजली के झटके से मार डाला। चीटर प्लग को प्रयोगशाला सेटिंग्स में सुरक्षा खतरे के रूप में भी पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, अगस्त 2005 में, क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर तरुण मल की करंट लगने से मौत हो गई थी, जब उन्होंने एक चीटर प्लग का उपयोग करके एक दोषपूर्ण फ्लोरोसेंट लैंप को टाइम स्विच में लगा दिया था। इसके बाद, ओहियो राज्य ने असुरक्षित विद्युत स्थितियों के लिए विश्वविद्यालय को सात उद्धरण जारी किए। द साइंटिस्ट ने नोट किया कि विश्वविद्यालय के सात पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञों में से चार इस बात से सहमत थे कि चीटर प्लग का उपयोग "अमेरिकी विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में असामान्य नहीं है।" प्रयोगशाला सुरक्षा संस्थान के सी. ई. ओ. जिम कौफमैन कहते हैं, "जब आप प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करते हैं, तो इस तरह से एक से सात तक कहीं भी मिलना असामान्य नहीं है।" विकल्प इमारत को फिर से तार किए बिना नए उपकरणों को दो-तरफा पात्रों से जोड़ने के लिए कई विकल्प हैंः प्लग के ग्राउंडिंग पिन को हटाना (असुरक्षित), पात्र को तीन-तरफा आउटलेट (उचित भूमि के बिना असुरक्षित) के साथ बदलना, या पात्र को ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर (जीएफसीआई) के साथ बदलना। उपकरण के प्लग के ग्राउंडिंग पिन को हटाना असुरक्षित है, और उपकरण को उचित ग्राउंडिंग के बिना छोड़ देता है, तब भी जब इसे स्थानांतरित किया जाता है और ठीक से ग्राउंड किए गए तीन-तरफा पात्र में प्लग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि अधिकांश एन. ई. एम. ए. 5-15 पी. प्लग में दोनों वर्तमान ले जाने वाले प्रांग समान चौड़ाई के होते हैं और सही अभिविन्यास के लिए ग्राउंड पिन पर भरोसा करते हैं, इसलिए इसे हटाने से गर्म और तटस्थ तारों के साथ प्लग को डालने की अनुमति मिलती है, जिससे एक अतिरिक्त खतरा पैदा होता है। ज्यादातर मामलों में यह उपकरण के असमर्थित संशोधन के रूप में दोषों के खिलाफ निर्माता की वारंटी को भी अमान्य कर देता है। रिसेप्टेकल को तीन-प्रोंग प्रकार के साथ बदलना और ग्राउंड स्क्रू को असंबद्ध छोड़ना उतना ही असुरक्षित है जितना कि चीटर प्लग का उपयोग करना, लेकिन इसका अतिरिक्त नुकसान यह है कि आउटलेट के बाद के उपयोगकर्ताओं को पता नहीं होगा कि यह ठीक से ग्राउंड नहीं है। इससे भी बदतर, यदि पात्र का ग्राउंड स्क्रू तटस्थ पक्ष से जुड़ा हुआ है, तो उपकरण के ठीक से काम करने पर भी बिजली का झटका संभव है। इसे "गलत" या "बूटलेग" ग्राउंड कहा जाता है और यह एक गंभीर सुरक्षा खतरा है जिसका अक्सर सामान्य पात्र परीक्षकों द्वारा पता नहीं लगाया जाता है। मुख्य सर्किट ब्रेकर पैनल से एक नई केबल स्थापित करने के अलावा, अप्रचलित पात्र को जी. एफ. सी. आई. पात्र से बदलना सबसे सुरक्षित विकल्प है। यदि एक ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर रिसेप्टिकल ठीक से काम कर रहा है, तो यह एक उपकरण से संभावित घातक बिजली के झटके की अवधि को सीमित करने के लिए खतरनाक धारा को बाधित करेगा जब रिसेप्टिकल विद्युत ग्राउंड का एकमात्र कंडक्टर नहीं है (परिभाषा के अनुसार यह एक ग्राउंड फॉल्ट है)। मनुष्यों को बिजली के झटकों से बचाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विद्युत संहिता इस तरह के प्रतिस्थापन की अनुमति देती है यदि संस्थापक जी. एफ. सी. आई. को "नो इक्विपमेंट ग्राउंड" के रूप में लेबल करता है। इस मामले में पात्र को स्थापित करते समय, ग्राउंड कनेक्शन को असंबद्ध छोड़ दें। ध्यान दें कि एक बाहरी जी. एफ. सी. आई. पात्र परीक्षक एक आधारहीन जी. एफ. सी. आई. यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परीक्षक एक गलती का अनुकरण करने के लिए ग्राउंड कनेक्शन का उपयोग करते हैं। लेकिन जी. एफ. सी. आई. पात्र में एकीकृत परीक्षण बटन को सामान्य रूप से काम करना चाहिए और आउटलेट को तब तक बंद करना चाहिए जब तक कि इसे मैन्युअल रूप से रीसेट नहीं किया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आउटलेट सुरक्षित नहीं है और इसे बदला जाना चाहिए। संदर्भ मुख्य बिजली संयोजक