Thyristor-controlled reactor
एक विद्युत शक्ति संचरण प्रणाली में, एक थाइरिस्टर-नियंत्रित रिएक्टर (टी. सी. आर.) एक प्रतिक्रिया है जो एक द्विदिशात्मक थाइरिस्टर वाल्व के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। थाइरिस्टर वाल्व चरण-नियंत्रित होता है, जो वितरित प्रतिक्रियाशील शक्ति के मूल्य को विभिन्न प्रणाली स्थितियों को पूरा करने के लिए समायोजित करने की अनुमति देता है। थायरिस्टर-नियंत्रित रिएक्टरों का उपयोग हल्के से भरी हुई संचरण लाइनों पर वोल्टेज वृद्धि को सीमित करने के लिए किया जा सकता है। एक अन्य उपकरण जिसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता था, वह एक चुंबकीय रूप से नियंत्रित रिएक्टर (एमसीआर) है, जो एक प्रकार का चुंबकीय प्रवर्धक है जिसे अन्यथा ट्रांसडक्टर के रूप में जाना जाता है। श्रृंखला से जुड़े अभिक्रिया और थाइरिस्टर वाल्व के समानांतर, एक संधारित्र बैंक भी हो सकता है, जो स्थायी रूप से जुड़ा हो सकता है या जो यांत्रिक या थाइरिस्टर स्विचिंग का उपयोग कर सकता है। इस संयोजन को स्थिर वी. ए. आर. प्रतिपूरक कहा जाता है। परिपथ आरेख एक थाइरिस्टर नियंत्रित रिएक्टर आमतौर पर तीन चरणों वाली असेंबली होती है, जो आमतौर पर हार्मोनिक्स का आंशिक रद्दीकरण प्रदान करने के लिए डेल्टा व्यवस्था में जुड़ी होती है। अक्सर मुख्य टी. सी. आर. रिएक्टर को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिसमें थाइरिस्टर वाल्व दो हिस्सों के बीच जुड़ा होता है। यह कमजोर थाइरिस्टर वाल्व को फ्लैशओवर, बिजली गिरने आदि के कारण होने वाले नुकसान से बचाता है। संचालन सिद्धांत टी. सी. आर. में धारा अधिकतम (कनेक्शन वोल्टेज और रिएक्टर के प्रेरण द्वारा निर्धारित) से "फायरिंग विलंब कोण" को बदलकर लगभग शून्य तक भिन्न होती है, α. α को उस बिंदु से विलंब कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर वोल्टेज सकारात्मक हो जाता है उस बिंदु तक जिस पर थाइरिस्टर वाल्व चालू होता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। अधिकतम धारा तब प्राप्त होती है जब α 90° होता है, जिस बिंदु पर TCR को "पूर्ण चालन" में कहा जाता है और rms धारा इस प्रकार दी जाती हैः जहाँः Vsvc लाइन-टू-लाइन बसबार वोल्टेज का rms मान है जिससे SCC जुड़ा हुआ है Ltcr प्रति चरण कुल TCR प्रेरण है। जैसे-जैसे α 90° से ऊपर बढ़ता है, अधिकतम 180° तक, धारा कम हो जाती है और असंतत और गैर-साइनसॉइडल हो जाती है। टी. सी. आर. धारा, समय के एक फलन के रूप में, तब निम्न द्वारा दी जाती हैः अन्यथा, शून्य। मुख्य उपकरण एक टी. सी. आर. में उपकरण की दो मुख्य वस्तुएं शामिल होती हैंः रिएक्टर स्वयं, जो आमतौर पर वायु-कोर होता है (हालांकि लोहे-कोर वाले रिएक्टर संभव हैं) और थाइरिस्टर वाल्व। सिस्टम वोल्टेज के आधार पर, थाइरिस्टर द्वारा नियंत्रित वोल्टेज से संचरण प्रणाली वोल्टेज तक कदम बढ़ाने के लिए एक मध्यवर्ती बिजली ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता हो सकती है। थायरिस्टर वाल्व थायरिस्टर वाल्व में आम तौर पर 5-20 व्युत्क्रम-समानांतर-जुड़े थायरिस्टर के जोड़े होते हैं जो श्रृंखला में जुड़े होते हैं। व्युत्क्रम-समानांतर संबंध की आवश्यकता होती है क्योंकि अधिकांश व्यावसायिक रूप से उपलब्ध थाइरिस्टर केवल एक दिशा में धारा का संचालन कर सकते हैं। श्रृंखला कनेक्शन की आवश्यकता होती है क्योंकि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध थाइरिस्टर की अधिकतम वोल्टेज रेटिंग (लगभग 8.8 केवी तक) उस वोल्टेज के लिए अपर्याप्त है जिस पर टी. सी. आर. जुड़ा हुआ है। कुछ कम-वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए, थायरिस्टर के श्रृंखला-संबंध से बचना संभव हो सकता है; ऐसे मामलों में थायरिस्टर वाल्व केवल दो थायरिस्टर का एक व्युत्क्रम-समानांतर संबंध है। थिरीस्टर्स के अलावा, थिरीस्टर्स की प्रत्येक व्युत्क्रम-समानांतर जोड़ी में एक अवरोधक-संधारित्र परिपथ होता है जो इसके पार जुड़ा होता है, ताकि वाल्व के पार वोल्टेज को थिरीस्टर्स के बीच समान रूप से विभाजित करने के लिए मजबूर किया जा सके और "कम्यूटेशन ओवरशूट" को कम किया जा सके जो तब होता है जब वाल्व बंद हो जाता है। हार्मोनिक्स एक टी. सी. आर. जो α> 90° के साथ काम करता है, विशेष रूप से तीसरे, पांचवें और सातवें हार्मोनिक्स पर पर्याप्त मात्रा में हार्मोनिक धाराएँ उत्पन्न करता है। डेल्टा में टी. सी. आर. को जोड़ने से, क्रम 3n ("ट्रिपलेन हार्मोनिक्स") की हार्मोनिक धाराएं केवल डेल्टा के चारों ओर बहती हैं और जुड़ी हुई एसी प्रणाली में नहीं निकलती हैं। हालांकि, 5 वीं और 7 वीं हार्मोनिक्स (और कुछ हद तक 11 वीं, 13 वीं, 17 वीं आदि)। एसी नेटवर्क पर अत्यधिक वोल्टेज विरूपण को रोकने के लिए फ़िल्टर किया जाना चाहिए। यह आमतौर पर टी. सी. आर. के समानांतर हार्मोनिक फिल्टर को जोड़कर पूरा किया जाता है। फिल्टर कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर प्रदान करते हैं जो आंशिक रूप से टी. सी. आर. द्वारा प्रदान की गई इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को ऑफसेट करता है। संदर्भ विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति प्रणाली घटक