Exhaust air heat pump
એક્ઝોસ્ટ એર હીટ પંપ (ઇએએચપી) ઇમારતની એક્ઝોસ્ટ હવામાંથી ગરમી કાઢે છે અને ગરમીને પુરવઠાની હવા, ગરમ નળના પાણી અને/અથવા હાઇડ્રોનિક હીટિંગ સિસ્ટમ (અંડરફ્લોર હીટિંગ, રેડિએટર્સ) માં સ્થાનાંતરિત કરે છે. આને ઓછામાં ઓછા યાંત્રિક એક્ઝોસ્ટની જરૂર છે પરંતુ યાંત્રિક પુરવઠો વૈકલ્પિક છે; યાંત્રિક વેન્ટિલેશન જુઓ. આ પ્રકારના ઉષ્મા પંપને તેની ઉત્પાદન શક્તિ જાળવવા માટે ચોક્કસ હવા વિનિમય દરની જરૂર પડે છે. અંદરની હવા આખું વર્ષ લગભગ 20-22 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોવાથી, હીટ પંપની મહત્તમ ઉત્પાદન શક્તિ ઋતુઓ અને બહારના તાપમાન સાથે બદલાતી નથી. જ્યારે હીટ પંપનું કોમ્પ્રેસર ચાલી રહ્યું હોય ત્યારે ઇમારતમાંથી બહાર નીકળતી હવા સામાન્ય રીતે મોટાભાગની આવૃત્તિઓમાં −1°ની આસપાસ હોય છે. આમ, એકમ હવામાંથી ગરમી કાઢે છે જેને બદલવાની જરૂર છે (કલાક દીઠ લગભગ અડધા હવાના ફેરફારના દરે). ઘરમાં પ્રવેશતી હવા સામાન્ય રીતે એકમ દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવતી હવા કરતાં વધુ ગરમ હોય છે, તેથી ચોખ્ખો 'લાભ' થાય છે. કાળજી લેવી જોઈએ કે આનો ઉપયોગ માત્ર યોગ્ય પ્રકારના ઘરોમાં જ થાય. એક્ઝોસ્ટ એર હીટ પંપમાં ઓછામાં ઓછો પ્રવાહ દર હોય છે જેથી જ્યારે નાના ફ્લેટમાં સ્થાપિત થાય છે, ત્યારે એરફ્લો લાંબા સમય સુધી ફ્લેટને ઓવર-વેન્ટિલેટ કરે છે અને મોટી માત્રામાં અનિચ્છનીય બહારની હવાને ખેંચીને ગરમીના નુકસાનમાં વધારો કરે છે. તેમ છતાં કેટલાક મોડેલો છે જે આને નકારવા માટે વધારાની બહારની હવા લઈ શકે છે અને આ હવા કોમ્પ્રેસરને પણ આપવામાં આવે છે જેથી ventilation.For થી વધુ અગાઉના એક્ઝોસ્ટ એર હીટ પંપને ટાળી શકાય, ત્યાં ગરમ પાણી માટે ઓછી ગરમીનું ઉત્પાદન થશે અને કોમ્પ્રેસર/હીટ પંપ પ્રક્રિયામાંથી માત્ર 1.8 કિલોવોટની ગરમી થશે, પરંતુ જો તે બિલ્ડિંગની જરૂરિયાતોથી ઓછી થાય તો વધારાની ગરમી આપમેળે નિમજ્જન હીટર અથવા બાહ્ય ગેસ બોઈલરના રૂપમાં શરૂ થઈ જશે. નિમજ્જન હીટર ટોપ-અપ નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે (જો તમે ખોટું એકમ પસંદ કરો છો), અને જ્યારે 6 કેડબલ્યુ નિમજ્જન હીટર સાથેનું એકમ સંપૂર્ણ ઉત્પાદન પર કામ કરે છે ત્યારે તેને ચલાવવા માટે કલાક દીઠ 1 પાઉન્ડનો ખર્ચ થશે. NIBE F200P બંધ F360P બંધ F205 F370 F470 F750 F730 મુદ્દાઓ 2009 અને 2013 ની વચ્ચે, યુકેમાં લગભગ 15,000 નવા સામાજિક ઘરો બાંધવામાં આવ્યા હતા, જેમાં NIBE EAHP પ્રાથમિક ગરમી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા હતા. માલિકો અને હાઉસિંગ એસોસિએશનના ભાડૂતોએ વીજળીના બિલમાં ઘટાડાની જાણ કરી હતી. એક્ઝોસ્ટ એર હીટ પંપ સાથે ઊંચા ખર્ચ સામાન્ય છે અને આ એકમો સાથે ખૂબ જ ઓછી ગરમીની પુનઃપ્રાપ્તિને કારણે તેની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે વેન્ટિલેશન એર સ્ટ્રીમ લગભગ 31 લિટર પ્રતિ સેકન્ડ હોય છે અને હીટ રિકવરી 750W હોય છે અને તેનાથી વધુ નથી. ગરમી અને ગરમ પાણી પૂરું પાડવા માટે જરૂરી તમામ વધારાની ગરમી વીજળીમાંથી આવે છે, ક્યાં તો કોમ્પ્રેસર વિદ્યુત ઇનપુટ અથવા નિમજ્જન હીટર. 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચેના બહારના તાપમાન પર, આ પ્રકારનો હીટ પંપ ઘરમાંથી પુરવઠો કરતાં વધુ ગરમી દૂર કરે છે. એક વર્ષમાં એક્ઝોસ્ટ એર હીટ પંપ સાથેની મિલકતમાં લગભગ 60 ટકા ઊર્જા ઇનપુટ વીજળીમાંથી હશે. કોવેન્ટ્રીના રહેવાસીઓની સફળતાની નોંધ લેતા, ઘણા પરિવારો હજુ પણ વિકાસકર્તાઓ સાથે તેમની ઇએએચપી પ્રણાલીઓને વધુ વિશ્વસનીય અને કાર્યક્ષમ ગરમીથી બદલવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ NIBE એનર્જી સિસ્ટમ્સ UK હીટ પંપ