Isolated ground
એક અલગ જમીન (આઇજી) (અથવા યુરોપિયન સાહિત્યમાં કાર્યાત્મક પૃથ્વી (એફઇ)) એ સાધનોમાંથી સ્થાનિક પૃથ્વી ઇલેક્ટ્રોડ સાથે જમીન જોડાણ છે જ્યાં મુખ્ય પુરવઠો એક અલગ પૃથ્વી વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ કરે છે, જે સ્થાનિક મુખ્ય પુરવઠો સાથે ઉપયોગમાં લેવાતી સામાન્ય પૃથ્વી વ્યવસ્થાઓમાંની એક છે. તે ટી. ટી. અર્થિંગ સિસ્ટમથી અલગ છે જ્યાં સિસ્ટમ ઇલેક્ટ્રોડ પણ સલામતી અર્થિંગનો ભાગ છે અને તટસ્થ બંધાયેલ નથી. મોટાભાગના દેશોમાં જ્યાં નિયમન તેને મંજૂરી આપે છે, ત્યાં પરંપરાગત વાયરિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકાય તેવી સિસ્ટમો માટે TT પસંદ કરવામાં આવે છે. જ્યાં આઇજીની જરૂર પડી શકે તેવા ઉદાહરણોમાં રેડિયો ટ્રાન્સમીટરનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં એન્ટેના અને તેની માટી સાથે સંકળાયેલા આર. એફ. પ્રવાહો મુખ્ય પુરવઠાના વાયરિંગમાં પ્રવેશવા માટે ઇચ્છનીય નથી, અને તેનાથી વિપરીત, સંવેદનશીલ ઉપકરણો માટે કે જે પુરવઠાના હસ્તક્ષેપથી સુરક્ષિત હોવા જોઈએ. આવી સિસ્ટમો સાથે સિસ્ટમ સલામતી જાળવવા માટે ખૂબ કાળજી લેવી પડે છે, અને દરેક કેસને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લેવો પડે છે. અલગ મેદાનો (આઇ. જી.) ના ઉપયોગનું પ્રાથમિક કારણ અવાજ-મુક્ત જમીન વળતર પૂરું પાડવાનું છે, જે ઉપકરણ ગ્રાઉન્ડિંગ (ઇ. જી.) વળતરથી અલગ છે. ઇ. જી. સર્કિટમાં ધાતુની તમામ નળીઓ, આઉટલેટ બોક્સ અને ધાતુના આવરણોનો સમાવેશ થાય છે જેમાં વાયરિંગ હોય છે અને ફોલ્ટ કરંટના કિસ્સામાં સલામત રીટર્ન પાથ પ્રદાન કરવા માટે તેને ગ્રાઉન્ડ કરવું આવશ્યક છે. આઇજી કોમ્પ્યુટર, હોસ્પિટલ સાધનો અને ઓડિયો ઉપકરણો જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોમાં જમીન સંદર્ભ માટે અવાહક, અલગ જમીન માર્ગ પ્રદાન કરે છે. આઇજી ગ્રાઉન્ડ લૂપ્સને તોડતું નથી, જે કમ્પ્યુટર્સ, પ્રિન્ટર્સ વગેરે જેવા ઉપકરણોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. એકબીજા સાથે જોડાયેલા કમ્પ્યુટર ઉપકરણોને ઘણીવાર સિંગલ-પોઇન્ટ ગ્રાઉન્ડિંગથી ફાયદો થાય છે. આઇજીનો ઉપયોગ ફક્ત વિશેષ ઉપકરણો સાથે થાય છે જેની જરૂર હોય છે. આઇ. જી. સામાન્ય રીતે અવાહક હોય છે અને ઇમારતની બહાર માટીના ગ્રાઉન્ડિંગ લાકડીના બિંદુ સુધી અલગ પડે છે. આઇજી તટસ્થ અથવા અન્ય કોઈ અર્થિંગ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલ નથી. અલગ, અવાહક વાહક અને સંબંધિત વિશેષ આઉટલેટ્સની સ્થાપનાને કારણે, આઇજી સર્કિટ્સ સ્થાપિત કરવા માટે પ્રમાણભૂત પાવર સર્કિટ્સ કરતાં વધુ ખર્ચાળ છે. તેની મુખ્ય ખામી એ છે કે આઇસોલેટેડ ગ્રાઉન્ડિંગ જોડાણમાં નોન-આઇસોલેટેડ ગ્રાઉન્ડિંગ જોડાણ કરતાં વધુ અવરોધ હોય છે, અને કોઈ રીડન્ડન્સી નથી, તેથી સલામતી ઓછી થાય છે. દર્દીની સંભાળના વિસ્તારોમાં અલગ ગ્રાઉન્ડ રીસેપ્ટેકલ્સને મંજૂરી આપવામાં આવે છે, પરંતુ માત્ર ત્યારે જ જ્યારે તાત્કાલિક દર્દીની સંભાળની નજીકની બહાર સ્થાપિત કરવામાં આવે. 1950ના દાયકા સુધી સ્થાનિક પુરવઠો, અલગ-અલગ સ્થાનિક મુખ્ય પુરવઠામાં કોઈ અવશેષ-વર્તમાન ઉપકરણ (આરસીડી) અથવા અર્થ લીકેજ સર્કિટ બ્રેકર (ઇએલસીબી) ન હતું, અને જો જીવંત-થી-પૃથ્વી ખામી થાય તો ફ્યુઝને ફૂંકવા માટે જમીનનો અવરોધ ખૂબ ઊંચો હતો. આ ઘરમાં ધાતુના કામને જીવંત રાખી શકે છે. આવા ઇન્સ્ટોલ સાથે અવશેષ વર્તમાન ઉપકરણો (આરસીડી) અથવા અગાઉના ઇએલસીબીનો ઉપયોગ આ સમસ્યાનું સમાધાન કરે છે. આવા સ્થાપનને EEBAD (માટીનું ઇક્વિપોટેન્શિયલ બોન્ડિંગ અને ઓટોમેટિક ડિસ્કનેક્શન) કહેવામાં આવે છે. ઘોંઘાટ એક અલગ જમીન, જો યોગ્ય રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવે, તો તે કેટલાક વિદ્યુત અવાજને ઘટાડી શકે છે. જો કે, સંપૂર્ણ પાવર કન્ડીશનીંગ અને રક્ષણ માટે સામાન્ય રીતે સર્જ પ્રોટેક્ટર અથવા અવિરત વીજ પુરવઠો જેવા વધારાના ઉપકરણોની જરૂર પડે છે. જો પાત્ર યોગ્ય રીતે સ્થાપિત ન હોય, તો તે જોખમી સ્થાપન બનાવી શકે છે. વિદ્યુત ગ્રાઉન્ડિંગ વિદ્યુત સલામતી સંદર્ભો વિદ્યુત વિદ્યુત સલામતી પણ જુઓ.