Feedwater heater
ફીડ વોટર હીટર એ પાવર પ્લાન્ટનો ઘટક છે જેનો ઉપયોગ વરાળ ઉત્પન્ન કરતા બોઈલરમાં પહોંચાડવામાં આવતા પાણીને પૂર્વ-ગરમ કરવા માટે થાય છે. ફીડવોટરને પહેલાથી ગરમ કરવાથી વરાળ ઉત્પાદનમાં સામેલ અપરિવર્તનીયતામાં ઘટાડો થાય છે અને તેથી સિસ્ટમની થર્મોડાયનેમિક કાર્યક્ષમતામાં સુધારો થાય છે. આ પ્લાન્ટના સંચાલન ખર્ચમાં ઘટાડો કરે છે અને જ્યારે ફીડવોટરને વરાળ ચક્રમાં પાછું દાખલ કરવામાં આવે છે ત્યારે બોઈલર ધાતુને થર્મલ આંચકો ટાળવામાં પણ મદદ કરે છે. વરાળ પાવર પ્લાન્ટમાં (સામાન્ય રીતે સુધારેલા રેન્કાઇન ચક્ર તરીકે રચાયેલ), ફીડવોટર હીટર ફીડવોટરને ખૂબ જ ધીમે ધીમે સંતૃપ્તિ તાપમાન સુધી લાવવાની મંજૂરી આપે છે. આ કાર્યરત પ્રવાહી (પાણી) માં ગરમીના સ્થાનાંતરણ સાથે સંકળાયેલી અનિવાર્ય અપરિવર્તનીયતાને ઘટાડે છે. આવી અપરિવર્તનીયતાની વધુ ચર્ચા માટે થર્મોડાયનેમિક્સના બીજા નિયમ પરનો લેખ જુઓ. ચક્ર ચર્ચા અને સમજૂતી ફીડ વોટરને ગરમ કરવા માટે વપરાતી ઊર્જા સામાન્ય રીતે વરાળ ટર્બાઇનના તબક્કાઓ વચ્ચે કાઢવામાં આવેલી વરાળમાંથી મેળવવામાં આવે છે. તેથી, ટર્બાઇનમાં વિસ્તરણ કાર્ય કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી વરાળ (અને તેથી વીજ ઉત્પાદન) નો ઉપયોગ તે હેતુ માટે થતો નથી. ફીડ વોટર હીટર માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કુલ ચક્ર વરાળ સમૂહ પ્રવાહની ટકાવારીને નિષ્કર્ષણ અપૂર્ણાંક કહેવામાં આવે છે અને મહત્તમ પાવર પ્લાન્ટ થર્મલ કાર્યક્ષમતા માટે કાળજીપૂર્વક ઑપ્ટિમાઇઝ કરવું આવશ્યક છે કારણ કે આ અપૂર્ણાંક વધારવાથી ટર્બાઇન પાવર આઉટપુટમાં ઘટાડો થાય છે. ફીડવોટર હીટર "ખુલ્લા" અથવા "બંધ" હીટ એક્સ્ચેન્જર્સ પણ હોઈ શકે છે. ઓપન હીટ એક્સ્ચેન્જર એ છે જેમાં કાઢવામાં આવેલી વરાળને ફીડ વોટર સાથે ભળી જવા દેવામાં આવે છે. આ પ્રકારના હીટરને સામાન્ય રીતે ફીડ ઇનલેટ અને આઉટલેટ બંને પર ફીડ પંપની જરૂર પડશે કારણ કે હીટરમાં દબાણ બોઈલર દબાણ અને કન્ડેન્સર દબાણ વચ્ચે હોય છે. ડીયરેટર એ ખુલ્લા ફીડવોટર હીટરનો એક ખાસ કેસ છે જે ખાસ કરીને ફીડવોટરમાંથી બિન-કન્ડેન્સેબલ વાયુઓને દૂર કરવા માટે રચાયેલ છે. બંધ ફીડ વોટર હીટર સામાન્ય રીતે શેલ અને ટ્યુબ હીટ એક્સ્ચેન્જર્સ હોય છે જ્યાં ફીડ વોટર સમગ્ર ટ્યુબમાંથી પસાર થાય છે અને ટર્બાઇન નિષ્કર્ષણ વરાળ દ્વારા ગરમ થાય છે. ખુલ્લા હીટરની જેમ બહાર કાઢવામાં આવેલી વરાળના દબાણમાં ફીડ વોટરને વધારવા માટે હીટર પહેલાં અને પછી અલગ પંપની જરૂર નથી. જો કે, કાઢવામાં આવેલી વરાળ (જે મોટાભાગે ફીડવોટરને ગરમ કર્યા પછી લગભગ સંપૂર્ણપણે કન્ડેન્સ્ડ હોય છે) ને કન્ડેન્સર દબાણમાં ફેરવવી આવશ્યક છે, જે એક આઈસેન્થાલ્પિક પ્રક્રિયા છે જે એકંદર ચક્ર કાર્યક્ષમતા પર થોડો દંડ સાથે કેટલાક એન્ટ્રોપી લાભમાં પરિણમે છેઃ ઘણા પાવર પ્લાન્ટ્સ સંખ્યાબંધ ફીડવોટર હીટરનો સમાવેશ કરે છે અને ખુલ્લા અને બંધ બંને ઘટકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ફીડવોટર હીટરનો ઉપયોગ અશ્મિભૂત અને પરમાણુ ઇંધણ ધરાવતા પાવર પ્લાન્ટ્સ બંનેમાં થાય છે. ઇકોનોમાઇઝર એક ઇકોનોમાઇઝર ફીડવોટર હીટરના સમાન હેતુને પૂર્ણ કરે છે, પરંતુ તે તકનીકી રીતે અલગ છે કારણ કે તે ગરમ કરવા માટે ચક્ર વરાળનો ઉપયોગ કરતું નથી. અશ્મિભૂત ઇંધણના છોડમાં, ઇકોનોમાઇઝર બોઈલરમાં યોગ્ય રીતે પ્રવેશતા પહેલા પાણીને ગરમ કરવા માટે ભઠ્ઠીમાંથી સૌથી ઓછા તાપમાનના ફ્લુ ગેસનો ઉપયોગ કરે છે. આ ભઠ્ઠી અને ફીડવોટર વચ્ચે નાના સરેરાશ તાપમાનના ઢાળમાં (સમગ્ર વરાળ જનરેટર માટે) ગરમીના સ્થાનાંતરણને મંજૂરી આપે છે. તેથી બળતણની વાસ્તવિક ઉર્જા સામગ્રીના સંદર્ભમાં જોવામાં આવે ત્યારે સિસ્ટમની કાર્યક્ષમતામાં વધુ વધારો થાય છે. મોટાભાગના પરમાણુ વીજ મથકો પાસે ઇકોનોમાઇઝર નથી. જો કે, કમ્બશન એન્જિનિયરિંગ સિસ્ટમ 80 + પરમાણુ પ્લાન્ટ ડિઝાઇન અને તેના ઉત્ક્રાંતિવાદી અનુગામીઓ, (દા. ત. કોરિયા ઇલેક્ટ્રિક પાવર કોર્પોરેશનનું એપીઆર-1400) એક અભિન્ન ફીડવોટર ઇકોનોમાઇઝરનો સમાવેશ કરે છે. આ ઇકોનોમાઇઝર સૌથી ઓછા તાપમાનના પ્રાથમિક શીતકનો ઉપયોગ કરીને વરાળ જનરેટર ઇનલેટ પર વરાળ જનરેટર ફીડવોટરને પહેલાથી ગરમ કરે છે. બંધ ફીડ વોટર હીટરની થર્મો-હાઇડ્રોલિક કામગીરી નક્કી કરવા માટેની પ્રક્રિયાઓ, દિશા અને માર્ગદર્શન માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતી કોડ એ ASME PTC 12.1 ફીડ વોટર હીટર સ્ટાન્ડર્ડ છે. આ પણ જુઓ અશ્મિભૂત ઇંધણ પાવર પ્લાન્ટ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ ASME કોડ્સ ધ અમેરિકન સોસાયટી ઓફ મિકેનિકલ એન્જિનિયર્સ (ASME), નીચેનો કોડ પ્રકાશિત કરે છેઃ PTC 4.4 ગેસ ટર્બાઇન હીટ રિકવરી સ્ટીમ જનરેટર્સ બાહ્ય સંદર્ભો પાવર પ્લાન્ટ આકૃતિને જોડે છે ઉચ્ચ દબાણ ફીડ વોટર હીટર મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કેમિકલ પ્રોસેસ એન્જિનિયરિંગ ru: ενεργετικα (ενεργετικα)