Fire sprinkler
ફાયર સ્પ્રિંકલર અથવા સ્પ્રિંકલર હેડ એ ફાયર સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમનો ઘટક છે જે આગની અસરો મળી આવે ત્યારે પાણી છોડે છે, જેમ કે જ્યારે પૂર્વનિર્ધારિત તાપમાન ઓળંગી ગયું હોય. ફાયર સ્પ્રિંકલરનો વિશ્વભરમાં વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે, જેમાં દર વર્ષે 40 મિલિયનથી વધુ સ્પ્રિંકલર હેડ ફીટ કરવામાં આવે છે. યોગ્ય રીતે ડિઝાઇન કરાયેલ અને જાળવણી કરાયેલ ફાયર સ્પ્રિંકલર્સ દ્વારા સુરક્ષિત ઇમારતોમાં, 99 ટકાથી વધુ આગને એકલા ફાયર સ્પ્રિંકલર્સ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવી હતી. 1812 માં, બ્રિટિશ શોધક સર વિલિયમ કોંગ્રેવે છતની સાથે છિદ્રિત પાઇપનો ઉપયોગ કરીને મેન્યુઅલ સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમની પેટન્ટ કરી હતી. જ્યારે કોઈએ આગ જોઇ, ત્યારે પાઇપ દ્વારા પાણી મોકલવા માટે બિલ્ડિંગની બહારનો વાલ્વ ખોલી શકાય છે. થોડા સમય પછી, એક મોટી ફર્નિચર ફેક્ટરી કે જે વારંવાર બળી રહી હતી તેના પરિણામે, હિરામ સ્ટીવન્સ મેક્સિમને પુનરાવર્તનને કેવી રીતે અટકાવવું તે અંગે સલાહ આપવામાં આવી હતી અને પ્રથમ સ્વચાલિત આગ છંટકાવની શોધ કરી હતી. તે જે વિસ્તારોમાં આગ લાગી હતી તેને બુઝાવી દેશે અને ફાયર સ્ટેશનને આગની જાણ કરશે. મેક્સિમ આ વિચારને અન્યત્ર વેચવામાં અસમર્થ હતો, જોકે જ્યારે પેટન્ટની મુદત પૂરી થઈ ત્યારે આ વિચારનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ન્યૂ હેવન, કનેક્ટિકટના હેનરી એસ. પરમેલીએ 1874માં પ્રથમ સ્વચાલિત ફાયર સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ બનાવી અને સ્થાપિત કરી હતી, જેમાં સોલ્ડરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે અન્યથા સીલબંધ પાણીની પાઈપોમાં છિદ્રોને ખોલવા માટે આગમાં ઓગળી ગયું હતું. તેઓ માથુસેક પિયાનો વર્ક્સના પ્રમુખ હતા, અને અતિશય ઊંચા વીમા દરના જવાબમાં તેમની સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમની શોધ કરી હતી. પરમેલીએ તેમના વિચારની પેટન્ટ કરાવી હતી અને યુ. એસ. માં તેની સાથે મોટી સફળતા મેળવી હતી, તેમની શોધને "સ્વચાલિત અગ્નિશામક" તરીકે ઓળખાવી હતી. ત્યારબાદ તેમણે સંપૂર્ણ વિનાશ પહેલાં ઈમારતની આગને રોકવાની તેમની પદ્ધતિ દર્શાવવા માટે યુરોપની યાત્રા કરી હતી. પરમેલીની શોધને તેણે જેટલું આયોજન કર્યું હતું તેટલું ધ્યાન મળ્યું ન હતું, કારણ કે મોટાભાગના લોકો સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ સ્થાપિત કરી શકતા ન હતા. એકવાર તેમને આ સમજાઈ ગયા પછી, તેમણે વીમા કંપનીઓને તેમની સિસ્ટમ વિશે શિક્ષિત કરવાના પ્રયાસો ચાલુ કર્યા. તેમણે સમજાવ્યું કે સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ નુકસાનના ગુણોત્તરમાં ઘટાડો કરશે અને આમ વીમા કંપનીઓ માટે નાણાં બચાવશે. તેઓ જાણતા હતા કે જ્યાં સુધી તેઓ તેમના માટે ઘટાડેલા પ્રીમિયમના રૂપમાં વાજબી વળતરની ખાતરી ન કરે ત્યાં સુધી તેઓ તેમની સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવા માટે વેપારી માલિકો પાસેથી કરાર મેળવવામાં ક્યારેય સફળ થઈ શકશે નહીં. આ સંબંધમાં, તે બે માણસોના હિતની નોંધણી કરવામાં સફળ રહ્યો, જે બન્ને વીમા ઉદ્યોગમાં જોડાણો ધરાવતા હતા. તેમાંથી પ્રથમ મેજર હેસ્કેથ હતા, જેઓ બોલ્ટનમાં મોટા વ્યવસાયમાં કપાસના સ્પિનર હતા, જેઓ બોલ્ટન કોટન ટ્રેડ્સ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીના અધ્યક્ષ પણ હતા. આ કંપનીના નિર્દેશકો અને તેના સચિવ પીટર કેવાને પરમેલીના પ્રારંભિક પ્રયોગોમાં રસ લીધો હતો. હેસ્કેથે એસ્ટલી બ્રિજ, બોલ્ટન ખાતે જ્હોન સ્ટોન્સ એન્ડ કંપનીની કોટન સ્પિનિંગ મિલોમાં સ્પ્રિંકલર ઇન્સ્ટોલેશન માટે પરમેલીને તેમનો પ્રથમ ઓર્ડર આપ્યો હતો. આ પછી તરત જ તે જ શહેરના જ્હોન બટલરની માલિકીની એલેક્ઝાન્ડ્રા મિલ્સ તરફથી ઓર્ડર આવ્યો હતો. જોકે પરમેલીને તેના પ્રયત્નો દ્વારા બે વેચાણ મળ્યું હતું, બોલ્ટન કોટન ટ્રેડ્સ મ્યુચ્યુઅલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની તેના સ્થાનિક વિસ્તારની બહાર બહુ મોટી કંપની નહોતી. પરમેલીને વ્યાપક પ્રભાવની જરૂર હતી. તેમને આ પ્રભાવ માન્ચેસ્ટરના મ્યુચ્યુઅલ ફાયર ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશનના મેનેજર જેમ્સ નોર્થ લેનમાં જોવા મળ્યો હતો. આ કંપનીની સ્થાપના 1870માં લેન્કેશાયર અને યોર્કશાયરના કાપડ ઉત્પાદકોના સંગઠનો દ્વારા ઊંચા વીમા દરના વિરોધમાં કરવામાં આવી હતી. તેમની પાસે જોખમ વ્યવસ્થાપનને પ્રોત્સાહન આપવાની નીતિ હતી અને ખાસ કરીને આગ ઓલવવા માટે સૌથી અદ્યતન અને વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાની નીતિ હતી. તેમણે પોતાની છંટકાવ પ્રણાલી પર લોકોને શિક્ષિત કરવા માટે જબરદસ્ત પ્રયત્નો અને સમય આપ્યો હોવા છતાં, 1883 સુધીમાં માત્ર 10 ફેક્ટરીઓ પરમીલી છંટકાવ દ્વારા સુરક્ષિત કરવામાં આવી હતી. યુ. એસ. માં, ફ્રેડરિક ગ્રિનેલ, જે પરમેલી સ્પ્રિંકલરનું ઉત્પાદન કરતા હતા, તેમણે વધુ અસરકારક ગ્રિનેલ સ્પ્રિંકલરની રચના કરી હતી. તેમણે પાણી સાથેના તમામ સંપર્કમાંથી ફ્યુઝિબલ સાંધાને દૂર કરીને સંવેદનશીલતા વધારી, અને, લવચીક પડદાની મધ્યમાં એક વાલ્વ બેસીને, તેમણે પાણીના દબાણના તાણના નીચા-ફ્યુઝિંગ સોલ્ડર સાંધાને રાહત આપી. આ રીતે, પાણીના દબાણ દ્વારા વાલ્વ સીટને વાલ્વ સામે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું, જે સ્વ-બંધ ક્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે. પાણીનું દબાણ જેટલું વધારે હશે, તેટલું જ સખત વાલ્વ હશે. લવચીક પડદાની વધુ અને વધુ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય હતું. તે વાલ્વ અને તેની બેઠકને એક સાથે બહારની તરફ ખસેડવાનું કારણ બન્યું જ્યાં સુધી સોલ્ડર સંયુક્ત સંપૂર્ણપણે કપાઈ ન જાય. ગ્રિનેલને સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમના તેમના સંસ્કરણ માટે પેટન્ટ મળી. તેઓ તેમની શોધને યુરોપમાં પણ લઈ ગયા, જ્યાં તેને પરમેલી સંસ્કરણ કરતાં ઘણી મોટી સફળતા મળી હતી. આખરે, પાર્મેલી પ્રણાલી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી, જેનાથી ગ્રિનેલ અને તેની શોધનો માર્ગ ખુલ્લો પડ્યો હતો. યુ. એસ. ના નિયમો ફાયર સ્પ્રિંકલર એપ્લિકેશન અને ઇન્સ્ટોલેશન માર્ગદર્શિકા, અને એકંદર ફાયર સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ ડિઝાઇન માર્ગદર્શિકા નેશનલ ફાયર પ્રોટેક્શન એસોસિએશન (એનએફપીએ) 13, (એનએફપીએ) 13ડી, અને (એનએફપીએ) 13આર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે અને સ્થાનિક અધિકારક્ષેત્રો દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે છે. કેલિફોર્નિયા, પેન્સિલવેનિયા અને ઇલિનોઇસ સહિતના કેટલાક રાજ્યોમાં ઓછામાં ઓછા કેટલાક નવા રહેણાંક બાંધકામમાં છંટકાવની જરૂર પડે છે. ફાયર સ્પ્રિંકલર્સ સ્વચાલિત અથવા ખુલ્લા છિદ્ર હોઈ શકે છે. ઓટોમેટિક ફાયર સ્પ્રિંકલર્સ ફ્યુઝિબલ એલિમેન્ટનો ઉપયોગ કરે છે જે પૂર્વનિર્ધારિત તાપમાન પર સક્રિય થાય છે. ફ્યુઝિબલ તત્વ કાં તો પીગળી જાય છે અથવા તેમાં ફ્રેન્જિબલ પ્રવાહી ધરાવતો કાચનો બલ્બ હોય છે જે તૂટી જાય છે, જેના કારણે ફાયર સ્પ્રિંકલર પાઇપિંગમાં પાણીનું દબાણ સ્પ્રિંકલર છિદ્રમાંથી પ્લગને બહાર ધકેલી દે છે, પરિણામે છિદ્રમાંથી પાણીનો છંટકાવ થાય છે. પાણીનો પ્રવાહ ડિફ્લેક્ટર પર પ્રહાર કરે છે જે પાણીના છંટકાવના પ્રકાર (એટલે કે, નિયંત્રણ અથવા દમન) ના લક્ષ્યોના સમર્થનમાં રચાયેલ સ્પ્રે પેટર્નમાં પાણી બનાવે છે. આધુનિક સ્પ્રિંકલર હેડ નીચેની તરફ સીધા સ્પ્રે કરવા માટે રચાયેલ છે. વિવિધ દિશાઓ અને પેટર્નમાં સ્પ્રે પ્રદાન કરવા માટે સ્પ્રે નોઝલ ઉપલબ્ધ છે. મોટાભાગના સ્વચાલિત ફાયર સ્પ્રિંકલર્સ આગમાં વ્યક્તિગત રીતે કામ કરે છે. મોશન પિક્ચર રજૂઆતથી વિપરીત, સમગ્ર સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ એક જ સમયે સક્રિય થતી નથી, સિવાય કે સિસ્ટમ એક ખાસ પૂર પ્રકાર હોય. ઓપન ઓરિફિસ સ્પ્રિંકલર્સનો ઉપયોગ ફક્ત વોટર સ્પ્રે સિસ્ટમ્સ અથવા પૂર સ્પ્રિંકલર્સ સિસ્ટમ્સમાં થાય છે. તેઓ ઓટોમેટિક સ્પ્રિંકલર જેવા જ હોય છે જેના પર તેઓ આધારિત હોય છે, જેમાં હીટ-સેન્સિટિવ ઓપરેટિંગ એલિમેન્ટ દૂર કરવામાં આવે છે. ફ્રેન્જીબલ બલ્બનો ઉપયોગ કરતા સ્વચાલિત ફાયર સ્પ્રિંકલર્સ તેમના કાર્યકારી તાપમાનને સૂચવતા પ્રમાણિત રંગ-કોડિંગ પરંપરાને અનુસરે છે. સક્રિયકરણ તાપમાન જોખમના પ્રકારને અનુરૂપ છે જેની સામે છંટકાવ કરનાર સિસ્ટમ રક્ષણ આપે છે. રહેણાંક વ્યવસાયોને જીવન સલામતીના અનન્ય ધ્યેય સાથે વિશેષ પ્રકારના ઝડપી પ્રતિસાદ છંટકાવ સાથે પ્રદાન કરવામાં આવે છે (રહેણાંક છંટકાવ કરનાર પ્રમાણભૂત છંટકાવ કરનારની તુલનામાં વધુ સ્રાવ પેટર્ન ધરાવે છે અને તેઓ ખાસ કરીને દિવાલો પર વધુ પાણી છોડવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યા છે જેથી છત પર ગેસનું તાપમાન ઓછું રહે). ઝડપી પ્રતિસાદ છંટકાવ કરનારાઓ એન. એફ. પી. એ. <આઇ. ડી. 1> ધોરણની 2002ની આવૃત્તિ, વિભાગ 3.6.1 ઝડપી પ્રતિસાદ છંટકાવ કરનારાઓને 50 (મીટર-સેકન્ડ) કે તેથી ઓછા પ્રતિભાવ સમય સૂચકાંક (આર. ટી. આઈ.) ધરાવતા હોવાનું વ્યાખ્યાયિત કરે છે. આર. ટી. આઈ. એ એક માપ છે કે છંટકાવ કરનારનું ઉષ્મા-પ્રતિભાવ તત્વ કેટલું ઉષ્મીય રીતે પ્રતિભાવ આપે છે, જેને પાણીના છંટકાવ કરનાર બલ્બનું તાપમાન હવાના પ્રવાહના વેગના વર્ગમૂળના ગુણ્યા ગરમ હવાના પ્રવાહના તાપમાનના 63 ટકા સુધી વધારવા માટે જરૂરી સમય તરીકે માપવામાં આવે છે. ઝડપી પ્રતિસાદ શબ્દનો અર્થ માત્ર ઝડપી પ્રતિસાદ આપનાર તત્વ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર છંટકાવ કરનાર (અંતર, ઘનતા અને સ્થાન સહિત) ની સૂચિનો પણ થાય છે. ઘણા પ્રમાણભૂત પ્રતિસાદ છંટકાવ કરનારાઓ, જેમ કે વિસ્તૃત કવરેજ સામાન્ય સંકટ (ઇસીઓએચ) છંટકાવ કરનારાઓ, તેમના અગ્નિ પરીક્ષણો પાસ કરવા માટે ઝડપી પ્રતિસાદ (નીચા થર્મલ માસ તત્વો) ધરાવે છે. ક્વિક રિસ્પોન્સ સ્પ્રિંકલર્સ પ્રમાણભૂત સ્પ્રે ડિફ્લેક્ટર્સ સાથે ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તેઓ વિસ્તૃત કવરેજ ડિફ્લેક્ટર્સ સાથે પણ ઉપલબ્ધ છે. ઓપરેશન દરેક ક્લોઝ-હેડ સ્પ્રિંકલરને ગરમી-સંવેદનશીલ કાચના બલ્બ (નીચે જુઓ) અથવા બે ભાગની ધાતુની કડી દ્વારા બંધ રાખવામાં આવે છે, જે લાકડાની ધાતુ અને સમાન રચનાઓ સાથેના અન્ય મિશ્રધાતુઓ જેવા ફ્યુઝિબલ એલોય સાથે એકસાથે રાખવામાં આવે છે. કાચનો બલ્બ અથવા કડી પાઇપ કેપ પર દબાણ લાગુ કરે છે જે એક પ્લગ તરીકે કામ કરે છે જે પાણીને ત્યાં સુધી વહેતું અટકાવે છે જ્યાં સુધી છંટકાવની આસપાસના તાપમાન વ્યક્તિગત છંટકાવની ડિઝાઇન સક્રિયકરણ તાપમાન સુધી પહોંચતું નથી. કારણ કે દરેક છંટકાવ કરનાર જ્યારે પૂર્વનિર્ધારિત ગરમીના સ્તર સુધી પહોંચે છે ત્યારે સ્વતંત્ર રીતે સક્રિય થાય છે, જે છંટકાવ કરનારાઓની સંખ્યા માત્ર આગની નજીકના લોકો સુધી મર્યાદિત હોય છે, જેનાથી આગના મૂળના બિંદુ પર ઉપલબ્ધ પાણીનું દબાણ મહત્તમ થાય છે. બલ્બની અંદર પ્રવાહીના ઉષ્મીય વિસ્તરણના પરિણામે બલ્બ તૂટી જાય છે. બલ્બ તૂટવામાં કેટલો સમય લાગે છે તે તાપમાન પર નિર્ભર કરે છે. ડિઝાઇન તાપમાનથી નીચે, તે તૂટતું નથી, અને ડિઝાઇન તાપમાનથી ઉપર, તે તૂટી જાય છે, જેમ જેમ તાપમાન ડિઝાઇન થ્રેશોલ્ડથી ઉપર વધે છે તેમ તેને તોડવામાં ઓછો સમય લાગે છે. પ્રતિભાવ સમય અનુક્રમણિકા (આર. ટી. આઈ.) તરીકે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે 35 અને 250 એમ. 1⁄2 એસ. 1⁄2 ની વચ્ચેના મૂલ્યો ધરાવે છે, જ્યાં નીચી કિંમત ઝડપી પ્રતિસાદ સૂચવે છે. પ્રમાણભૂત પરીક્ષણ પ્રક્રિયાઓ હેઠળ (135 °C હવા 2.5 મીટર/સેકન્ડના વેગથી), 68 °C સ્પ્રિંકલર બલ્બ 7 થી 33 સેકન્ડમાં તૂટી જશે, જે આર. ટી. આઈ. પર આધાર રાખે છે. આર. ટી. આઈ. શાહી એકમોમાં પણ નિર્દિષ્ટ કરી શકાય છે, જ્યાં 1 ફૂટ 1⁄2 સે 1⁄2 એ 0.55 મીટર 1⁄2 સે 1⁄2 ની સમકક્ષ છે. જો થર્મલ તત્વને રંગવામાં આવ્યું હોય તો છંટકાવની સંવેદનશીલતા પર નકારાત્મક અસર થઈ શકે છે. કોષ્ટક 6.2.5.1 NFPA13 2007 આવૃત્તિ મહત્તમ ટોચમર્યાદાનું તાપમાન, છંટકાવ કરનારનું નજીવું કાર્યકારી તાપમાન, બલ્બ અથવા કડીનો રંગ અને તાપમાનનું વર્ગીકરણ સૂચવે છે. સ્પ્રિંકલર્સના ઘણા પ્રકારો છેઃ ક્વિક રિસ્પોન્સ સ્ટાન્ડર્ડ રિસ્પોન્સ CMSA (કંટ્રોલ મોડ સ્પેસિફિક એપ્લિકેશન) રેસિડેન્શિયલ ESFR (અર્લી સપ્રેશન ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ) ESFR ESFR (અર્લી સપ્રેશન ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ) એ એક ખ્યાલ અને એક પ્રકારનો સ્પ્રિંકલર બંનેનો સંદર્ભ આપે છે. "ખ્યાલ એ છે કે સ્પ્રિંકલરનો ઝડપી પ્રતિસાદ આગમાં ફાયદો પેદા કરી શકે છે જો પ્રતિક્રિયા અસરકારક સ્રાવની ઘનતા સાથે હોય-એટલે કે, સળગતા બળતણ પેકેજને દબાવવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ફાયર પ્લુમમાંથી નીચે ઉતરવા માટે સક્ષમ સ્પ્રિંકલર સ્પ્રે". આ ખ્યાલ માટે જે સ્પ્રિંકલર વિકસાવવામાં આવ્યું હતું તે ઉચ્ચ રેક સંગ્રહમાં ઉપયોગ માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. ઇ. એસ. એફ. આર. સ્પ્રિંકલર હેડ 1980ના દાયકામાં વિકસાવવામાં આવ્યા હતા, જેથી ચોક્કસ ઉચ્ચ-પડકારજનક આગના જોખમોને આગથી દબાવવા માટે નવીનતમ ઝડપી-પ્રતિભાવ ફાયર સ્પ્રિંકલર તકનીકનો લાભ લઈ શકાય. આ છંટકાવ કરનારાઓની રજૂઆત પહેલાં, અગ્નિશામક વિભાગના આગમન સુધી આગને નિયંત્રિત કરવા માટે સુરક્ષા પ્રણાલીઓની રચના કરવામાં આવી હતી. સક્રિય અગ્નિ સુરક્ષા સ્વચાલિત અગ્નિ દમન બિલ્ડિંગ કોડ અગ્નિ સુરક્ષા મૂલ્યાંકન પ્રણાલી હાઇડ્રોલિક ગણતરી કે-પરિબળ (અગ્નિ સુરક્ષા) પાઇપિંગ ટાઈકો આંતરરાષ્ટ્રીય વિક્ટોલિક સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ અગ્નિશામક ઉપકરણો અગ્નિ દમન સક્રિય અગ્નિ સુરક્ષા અમેરિકન શોધો