HVDC Itaipu
એચ. વી. ડી. સી. ઇટાઇપુ એ બ્રાઝિલમાં ઇટાઇપુ જળવિદ્યુત પાવર પ્લાન્ટથી સાઓ પાઉલોના પ્રદેશ સુધી હાઇ-વોલ્ટેજ ડાયરેક્ટ કરંટ ઓવરહેડ લાઇન ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ છે. આ પ્રોજેક્ટમાં બે ± 600 કેવી બાયપોલ્સનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં દરેક 3150 મેગાવોટની રેટેડ પાવર ધરાવે છે, જે ઇટાઇપુ ડેમની પેરાગ્વે બાજુ (પારાનામાં ફોઝ ડો ઇગુઆસુ નજીક) થી સાઓ રોક, સાઓ પાઉલો નજીકના ઇબિયાના કન્વર્ટર સ્ટેશન સુધી 50 હર્ટ્ઝ પર પેદા થતી વીજળીનું પ્રસારણ કરે છે. આ પ્રણાલીને 1984 અને 1987 ની વચ્ચે અનેક તબક્કામાં સેવામાં મૂકવામાં આવી હતી, અને તે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ એચવીડીસી સ્થાપનોમાંનું એક છે. જ્યારે 1985 માં પ્રથમ દ્વિધ્રુવ પૂર્ણ થયું, ત્યારે તે પાવર ટ્રાન્સમિશન ક્ષમતા અને વોલ્ટેજ બંને દ્વારા વિશ્વની સૌથી મોટી એચવીડીસી સિસ્ટમ બની ગઈ, જે 2010 માં, ઝિયાંગજિયાબા ડેમથી ચીનના શાંઘાઈ સુધીની ± 800 કેવી, 6400 મેગાવોટની એચવીડીસી લિંક પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી 25 વર્ષ સુધી જાળવી રાખશે. તેમાં વાસ્તવિક સમયની નિયંત્રણ પ્રણાલીઓમાં મહત્વપૂર્ણ નવીનતાઓ પણ હતી, જે માઇક્રોપ્રોસેસર્સનો ઉપયોગ કરીને ડિજિટલ નિયંત્રણ સાધનોનો ઉપયોગ કરનારી પ્રથમ એચવીડીસી યોજનાઓમાંની એક હતી. તેમ છતાં તેને કામગીરીના શરૂઆતના કેટલાક વર્ષોમાં અસંખ્ય કન્વર્ટર ટ્રાન્સફોર્મર નિષ્ફળતા અને એક ગંભીર કન્વર્ટર આગ સાથે વિશ્વસનીયતાની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જોકે હવે વિશ્વસનીયતામાં ઘણો સુધારો થયો હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે. તકનીકી વર્ણન હાઈ વોલ્ટેજ ડાયરેક્ટ કરન્ટ (એચવીડીસી) પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું કારણ કે આ તકનીક અન્ય સિસ્ટમો (જેમ કે એસી) ની તુલનામાં ઓછી ખોટ સાથે લાંબી ટ્રાન્સમિશન લાઇનને મંજૂરી આપે છે, અને પેરાગ્વેયન 50 હર્ટ્ઝ ઇનપુટ અને બ્રાઝિલિયન 60 હર્ટ્ઝ ઇનપુટ અને વપરાશકર્તા ગ્રીડના વિનિમયને પણ મંજૂરી આપે છે. બંને લાઇન ± 600 કેવી પર કામ કરે છે અને 818 (ઉત્તર લાઇન) અને 807 (દક્ષિણ લાઇન) કિલોમીટરની લંબાઈ સાથે ઓવરહેડ લાઇન તરીકે બનાવવામાં આવી છે. તેમના ટર્મિનલ સ્ટેશનોથી દૂર, જોખમ ઘટાડવા માટે બંને લાઇનો ઓછામાં ઓછા 10 કિમીના અંતરે છે. દરેક ± 600 કેવી ડીસી અને 2625 એ પર 3150 મેગાવોટ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. લાઈનો 4 x 689 mm2 (આશરે 30 mm યુ) એસીએસઆર છે હાઇડ્રો ડેમ (ફોઝ ડો ઇગુઆસુ) ખાતે 50 હર્ટ્ઝ જનરેટરમાંથી આવતા પુરવઠો 500 કેવી એસી છે. આઉટગોઇંગ પાવર 345 અને 500 કેવી છે, 60 હર્ટ્ઝ એસી દક્ષિણ/દક્ષિણપૂર્વ ગ્રીડમાં (ઇબિયાના, સાઓ પાઉલો). એબીબી ગ્રૂપ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ કન્વર્ટર સાધનો, થાંભલા દીઠ બે, બાર-પલ્સ પુલમાં ગોઠવાયેલા થાઇરીસ્ટર વાલ્વનો ઉપયોગ કરે છે. એચવીડીસી પ્રણાલીની સમાંતર, બે 765 કેવી એસી લાઇનો ડેમની બ્રાઝિલિયન બાજુએ 60 હર્ટ્ઝ જનરેટરથી સાઓ પાઉલો પ્રદેશ સુધી વીજળી વહન કરે છે. માર્ગમાં, ઇવાઇપોરા ખાતે, 500 કેવી, 60 હર્ટ્ઝ એસીમાં એક શાખા છે, જે દક્ષિણ ગ્રીડમાં પહોંચાડે છે. 1989 માં અને પછીથી, ઇવાઇપોરા (લાઇન પર) અને ઇટાબેરા (એટ) માં શ્રેણી કેપેસિટર્સ રજૂ કરીને ક્ષમતા 4300 મેગાવોટથી વધીને 6300 મેગાવોટ થઈ હતી. તેના શરૂઆતના કેટલાક વર્ષોમાં, આ પ્રોજેક્ટને કન્વર્ટર ટ્રાન્સફોર્મર્સની ઘણી નિષ્ફળતાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેમાં વ્યાપારી કામગીરીના પ્રથમ વર્ષમાં છ અને પ્રથમ ચાર વર્ષમાં બાર હતા. સિસ્ટમ પરના તમામ ટ્રાન્સફોર્મર્સમાં ફેરફારો કરવા પડ્યા હતા, અને વર્ષ 4-10 માં કોઈ નિષ્ફળતા વિના નોંધપાત્ર રીતે કામગીરીમાં સુધારો થયો હતો. 29 મે 1989ના રોજ, ફોઝ ડો ઇગુઆસુ કન્વર્ટર સ્ટેશનના કન્વર્ટર 5માં સંપૂર્ણ ચતુર્ભુજ આગ દ્વારા નાશ પામ્યું હતું, જે કૂલિંગ પાઇપમાંથી પાણીના લિકેજના પરિણામે શરૂ થયું હતું. અસરગ્રસ્ત કન્વર્ટર 14 મહિના સુધી કાર્યરત નહોતું. 1990 માં રિહંદ-દિલ્હી પ્રોજેક્ટ અને 1993 માં પેસિફિક ડીસી ઇન્ટરટી યોજનાના સિલમાર કન્વર્ટર સ્ટેશન પરની સમાન ઘટનાઓ આગના જોખમોને ઘટાડવા માટે થાઇરીસ્ટર વાલ્વની ડિઝાઇન પર સી. આઈ. જી. આર. ઇ. પ્રકાશન માર્ગદર્શિકા તરફ દોરી ગઈ. ઇલેક્ટ્રોડ્સ દરેક દ્વિધ્રુવને મોનોપોલ તરીકે પણ સંચાલિત કરી શકાય છે અને તે ગ્રાઉન્ડિંગ ઇલેક્ટ્રોડથી સજ્જ છે. બંને બાયપોલની ઇલેક્ટ્રોડ રેખાઓ લાકડાના થાંભલાઓ પર સ્થાપિત કરવામાં આવે છે અને તેમાં 2 x 689 મિમી21272 એમસીએમ વાહક હોય છે. ફોઝ ડો ઇગુઆસુ સ્ટેશન માટેના ઇલેક્ટ્રોડ સાંતા તેરેઝિન્હા ડી ઇટાઇપુ ખાતે અને અલ્વોરાડા ડો ઇગુઆસુ ખાતે આવેલા છે અને અનુક્રમે 15 કિ. મી. અને 16 કિ. મી. લંબાઈની લાઇન દ્વારા કન્વર્ટર સ્ટેશન સાથે જોડાયેલા છે. સેન રોક સ્ટેશન માટેના ઇલેક્ટ્રોડ્સ કોરેગો બોઆ વિસ્ટા ખાતે અને ત્યાં સ્થિત છે અને કન્વર્ટર સ્ટેશન સાથે અનુક્રમે 66 કિમી અને 67 કિમી લંબાઈની લાઇનો દ્વારા જોડાયેલા છે. વેપોઇન્ટ્સ પણ જુઓ હાઇ-વોલ્ટેજ ડાયરેક્ટ કરંટ એચ. વી. ડી. સી. કન્વર્ટર સ્ટેશન એચ. વી. ડી. સી. કન્વર્ટર ઇલેક્ટ્રોડ લાઇન એચ. વી. ડી. સી. પ્રોજેક્ટ્સની સૂચિ સંદર્ભો બ્રાઝિલમાં ઇલેક્ટ્રિક પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એચ. વી. ડી. સી. ટ્રાન્સમિશન લાઇન્સ 1984 બ્રાઝિલમાં સંસ્થાઓ 1987માં પૂર્ણ થયેલ ઊર્જા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર