Duct leakage testing
ડક્ટ લિકેજ ટેસ્ટર એ એક ડાયગ્નોસ્ટિક ટૂલ છે જે ફોર્સ્ડ એર હીટિંગ, વેન્ટિલેટિંગ અને એર-કન્ડીશનીંગ (એચવીએસી) ડક્ટવર્કની એરટાઇટનેસને માપવા માટે રચાયેલ છે. નળી લિકેજ ટેસ્ટરમાં હવાના પ્રવાહ દરને માપવા માટે માપાંકિત પંખો અને પંખાના પ્રવાહ દ્વારા સર્જાયેલા દબાણને માપવા માટે દબાણ સંવેદના ઉપકરણનો સમાવેશ થાય છે. દબાણ અને પંખાના પ્રવાહના માપનના સંયોજનનો ઉપયોગ ડક્ટવર્ક એરટાઇટનેસ નક્કી કરવા માટે થાય છે. ઊર્જા સંરક્ષણમાં સુધારો કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ડક્ટવર્કની હવા ચુસ્તતા ઉપયોગી જ્ઞાન છે. ઉપયોગ ડક્ટ લિકેજ ટેસ્ટર્સનો ઉપયોગ રહેણાંક સિંગલ ફેમિલી, રહેણાંક મલ્ટી-ફેમિલી અને વ્યાપારી ઇમારતોમાં થાય છે જેમાં હીટિંગ અને કૂલિંગ માટે ફરજિયાત એર ડિલિવરી સિસ્ટમ હોય છે. ઓપરેશન મૂળભૂત નળી લિકેજ પરીક્ષણ પ્રણાલીમાં ત્રણ ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેઃ એક માપાંકિત પંખો, એક રજિસ્ટર સીલિંગ સિસ્ટમ અને પંખાના પ્રવાહ અને નિર્માણ દબાણને માપવા માટેનું ઉપકરણ. સપ્લાય રજિસ્ટર અથવા રીટર્ન એર ગ્રિલ્સને એડહેસિવ ટેપ, કાર્ડબોર્ડ અથવા નોન-એડહેસિવ ફરીથી વાપરી શકાય તેવી સીલનો ઉપયોગ કરીને સીલ કરવામાં આવે છે. એક રજિસ્ટર અથવા રીટર્નને સીલ વગર છોડી દેવામાં આવે છે, અને કેલિબ્રેટેડ પંખો તેની સાથે જોડાયેલ હોય છે. ડક્ટવર્કની એક શાખામાં દબાણનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે જ્યારે માપાંકિત પંખો સિસ્ટમમાં હવા પહોંચાડે છે. જેમ જેમ હવા ડક્ટવર્કમાં પહોંચાડવામાં આવે છે તેમ, દબાણ વિવિધ ડક્ટવર્ક જોડાણોમાં અથવા ભઠ્ઠી અથવા એર-કંડિશનરના સાંધા અને સાંધાઓ દ્વારા તમામ મુખમાંથી હવાને બનાવે છે અને દબાણ કરે છે. ડક્ટવર્ક સિસ્ટમ વધુ સખત (દા. ત. ઓછા છિદ્રો), ડક્ટવર્ક દબાણમાં ફેરફાર કરવા માટે પંખાથી ઓછી હવાની જરૂર પડે છે. નળીના લિકેજનું પરીક્ષણ નળીના કાર્ય પર દબાણ કરીને અથવા દબાણ ઘટાડીને કરી શકાય છે. બિલ્ડિંગના પરબિડીયાની બહારની ડક્ટવર્ક, જેમ કે બિનશરતી એટિક અથવા ક્રોલસ્પેસમાં, દબાણ કરવું જોઈએ જેથી ધૂળ જેવા અનિચ્છનીય અશુદ્ધિઓ ન આવે. માપન ડક્ટ ટેસ્ટર એરટાઇટનેસ માપન સંખ્યાબંધ વિવિધ સ્વરૂપોમાં રજૂ કરવામાં આવે છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ તે મર્યાદિત નથીઃ એર ફ્લો (સી. એફ. એમ.) સી. એફ. એમ. 25 ને ડક્ટવર્કમાં 25 પાસ્કલ દબાણ પરિવર્તન બનાવવા માટે જરૂરી હવાના પ્રવાહ (ક્યુબિક ફૂટ પ્રતિ મિનિટમાં) તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. સી. એફ. એમ. 25 એ ડક્ટવર્ક એરટાઇટનેસના સૌથી મૂળભૂત માપમાંથી એક છે. 25 પી. એ. નું દબાણ પાણીના સ્તંભના 0.1 ઇંચ (0.25 સે. મી.) જેટલું છે. લિકેજ વિસ્તાર લિકેજ વિસ્તારનો અંદાજ એ ડક્ટવર્કમાં તમામ લિક અથવા છિદ્રોના સમકક્ષ સંચિત કદની કલ્પના કરવાની ઉપયોગી રીત છે. લિકેજના વિસ્તારોનો અંદાજ કાઢવા માટે વિવિધ પ્રમાણભૂત ગણતરી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે. રેટિંગ્સ વાણિજ્યિક અને ઔદ્યોગિક ડક્ટવર્કનું ઘણીવાર શીટ મેટલ એન્ડ એર કન્ડીશનીંગ કોન્ટ્રાક્ટર્સ નેશનલ એસોસિએશન (એસ. એમ. એ. સી. એન. એ.) દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલા ધોરણો અનુસાર પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. ડક્ટવર્ક અસ્થાયી રૂપે ઊંચા દબાણને આધિન હોય છે, અને પછી લિકેજના અંદાજને બદલે રેટિંગ અથવા વર્ગીકરણ આપવામાં આવે છે. વધારાની પદ્ધતિઓ બહાર લિકેજ ઉપરોક્ત પરીક્ષણ પ્રક્રિયા વર્ણવે છે કે કુલ નળી લિકેજ કેવી રીતે નક્કી કરવું, અથવા એચવીએસી સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા તમામ નળીના કાર્ય માટે કેટલું લિકેજ છે. અન્ય પરીક્ષણ બહારની બાજુએ નળીના લિકેજ માટે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઘરના સ્થાનના આધારે, કેટલીક એચ. વી. એ. સી. પ્રણાલીઓ સંપૂર્ણપણે થર્મલ પરબિડીયુંની અંદર હોય છે, કેટલીક સંપૂર્ણપણે થર્મલ પરબિડીયુંની બહાર હોય છે, અને કેટલીક બંનેનું સંયોજન હોય છે. ઊર્જા સંરક્ષણમાં મોટે ભાગે થર્મલ પરબિડીયુંની બહાર અથવા બહારથી જોડાયેલ સીલિંગ ડક્ટવર્ક દ્વારા સુધારો થાય છે. મિશ્ર પ્રણાલીઓ સાથે, ડક્ટવર્ક પર દબાણ કરતી વખતે ઘર પર દબાણ કરીને અને દબાણને સરખાવવા માટે જરૂરી પ્રવાહની માત્રાને માપવાથી બહારની તરફ લિકેજની માત્રા નક્કી કરવી શક્ય છે. બહારની તરફ નળીના લિકેજનું બીજું સ્વરૂપ ઘરના લિકેજની કુલ માત્રાને માપવા માટે બ્લોઅર દરવાજાનો ઉપયોગ કરે છે, પછી તમામ રજિસ્ટર અને વળતરને સીલ કરે છે અને ફરીથી લિકેજને માપે છે. આગળના પગલામાં બિલ્ડિંગના સંદર્ભમાં ટેપ ઓફ ડક્ટ સિસ્ટમમાં દબાણને માપવાની જરૂર છે. બ્લોઅર ડોર મેન્યુઅલમાં નળીના કામમાં દબાણના આધારે સુધારણા પરિબળ નક્કી કરવા માટે સુધારણા ટેબલનો સમાવેશ થશે. બહારની નળીના લિકેજની ગણતરી કરવા માટે, કુલ બિલ્ડિંગ લિકેજમાંથી સીલ કરેલા રજિસ્ટર સાથે લિકેજને બાદ કરો અને કરેક્શન ફેક્ટર દ્વારા ગુણાકાર કરો. પ્રેશર પેન પરીક્ષણ ડક્ટવર્ક બહારથી લીક થઈ રહ્યું છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે ત્રીજી પરીક્ષણ પદ્ધતિ પ્રેશર પેનનો ઉપયોગ કરવાની છે, જે નળીના જોડાણ માટે પ્રેશર ટેપ સાથે રજિસ્ટર કવર છે. બ્લોઅર દરવાજાનો ઉપયોગ કરીને ઘર પર 50 પી. એ. (-50 પી. એ.) સુધી દબાણ (અથવા ડિપ્રેસરાઈઝ્ડ) સાથે, નળીના માધ્યમથી પ્રેશર પેન સાથે પ્રેશર ગેજ જોડવામાં આવે છે. જો દબાણનો તફાવત શૂન્યની નજીક હોય, તો આ સૂચવે છે કે તે ચોક્કસ રજિસ્ટર સાથે સંકળાયેલ ડક્ટવર્ક બહારથી જોડાયેલ નથી. 5 પી. એ. અથવા તેનાથી વધુ દબાણ સૂચવે છે કે નળીનું કાર્ય બહારથી જોડાયેલું છે અથવા લીક થઈ રહ્યું છે. ઓછા દબાણનો તફાવત વધુ લિકેજ સૂચવે છે. આ પદ્ધતિ નળીના લિકેજને માપતી નથી, પરંતુ બહારથી લીક થઈ રહેલા નળીના પ્રવાહના સ્થાનોને ઓળખવા માટે કામ કરે છે. તે વધુ ગુણાત્મક માપ છે, જેનો ઉપયોગ ખામીને અલગ કરવા માટે થાય છે. સંદર્ભો કેલિફોર્નિયા એનર્જી એફિશિયન્સી સ્ટાન્ડર્ડ બ્લોઅર ડોર સબટ્રેક્શન પદ્ધતિની ડક્ટ સીલિંગ શીર્ષક 24 પર એનર્જી સ્ટાર માહિતી હીટિંગ, વેન્ટિલેશન અને એર કન્ડીશનીંગ