Dissolved gas flotation
દ્રાવ્ય ગેસ ફ્લોટેશન (DGF) પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ સમગ્ર વિશ્વમાં વિવિધ કાર્યક્રમો માટે થાય છે. આ પ્રક્રિયા ઘન પદાર્થો, તેલ અને અન્ય અશુદ્ધિઓને પ્રવાહીની સપાટી પર તરે છે. એકવાર સપાટી પર આ અશુદ્ધિઓને દૂર કરવામાં આવે છે અને પ્રવાહીમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે. તેલ અને ગેસ ઉત્પાદન સુવિધાઓએ ઘણા વર્ષોથી તેમના ઉત્પાદિત અને પ્રોસેસ્ડ પાણી (ગંદું પાણી) માંથી તેલ અને ઘન પદાર્થો દૂર કરવા માટે ફ્લોટેશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કર્યો છે. મીણબત્તીના મીણની સાપેક્ષ ઘનતા 0.93 છે, તેથી મીણની બનેલી વસ્તુઓ પાણી પર તરે છે. પ્રક્રિયાનું વર્ણન સારા પૃથક્કરણની ચાવીઓ ગુરુત્વાકર્ષણ અને લાખો નાના પરપોટાની રચના બંને છે. સ્ટોક્સના કાયદાના આધારે, તેલના ટીપાનું કદ અને ટીપની ઘનતા સપાટી પરના ઉદયના દરને અસર કરશે. જેટલું મોટું અને હળવું ટીપું હશે, તેટલી ઝડપથી તે સપાટી પર પહોંચશે. તેલના ટીપાં સાથે નાના વાયુ પરપોટાને જોડવાથી, ટીપુંની ઘનતા ઘટે છે, જે તે સપાટી પર પહોંચવાના દરમાં વધારો કરે છે. તેથી, ગેસના જેટલા નાના પરપોટા સપાટી પર તરતા તેલના નાના ટીપાંનું નિર્માણ કરે છે. કાર્યક્ષમ ફ્લોટેશન પ્રણાલીઓએ શક્ય તેટલા નાના પરપોટા બનાવવાની જરૂર છે. પાણીના પ્રવાહમાં પરપોટાને દાખલ કરવાની પદ્ધતિ અને જાળવણીનો સમય પણ મહત્વપૂર્ણ પરિબળો છે. ઊભી એકમ માટે સરેરાશ રીટેન્શન સમય સામાન્ય રીતે 4 થી 5 મિનિટ અને આડી એકમ માટે 5 થી 6 મિનિટ હોય છે. ડી. જી. એફ. પંપ ડી. જી. એફ. પંપમાં ઇમ્પેલર બેવડી બાજુઓ સાથે રચાયેલ છે. એક બાજુ સામાન્ય કેન્દ્રત્યાગી પંપની જેમ પ્રવાહીને ચલાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે અને બીજી બાજુ પંપમાં વરાળ ખેંચવા અને તેને પ્રવાહી સાથે મિશ્રિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. નવા ઇમ્પેલર ઉપરાંત, પંપનું આયુષ્ય વધારવા માટે એક ખાસ સીલની શોધ કરવામાં આવી હતી. આ નવીનતાઓ સાથે પંપ પંપના સીલ ચેમ્બરની અંદર ઉપ-વાતાવરણીય દબાણ ક્ષેત્ર બનાવે છે. જેમ જેમ ઇમ્પેલર વરાળમાં ખેંચે છે તેમ તેમ તેને પમ્પ કરવામાં આવતા પ્રવાહી સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે અને માઇક્રો-ફાઇન પરપોટામાં સંકુચિત કરવામાં આવે છે. ઇમ્પેલરના બેકવેન્સ અને પંપની બેકપ્લેટ વચ્ચેની નજીકની સહનશીલતાને કારણે વરાળને બારીક પરપોટામાં કાપવામાં આવે છે અને પછી તે પંપના ઉપ-વાતાવરણીય દબાણ ક્ષેત્રમાં સંકુચિત થાય છે. આ સૂક્ષ્મ પરપોટા પંપના વોલ્યુટની અંદર પ્રવાહીમાં ઓગળી જાય છે. આ પ્રક્રિયાનું પરિણામ ઓગળેલી એર ફ્લોટેશન સિસ્ટમને સમાન કદના પરપોટા પ્રદાન કરે છે. ડિસ્ચાર્જ પાઇપિંગ પરનો બેક પ્રેશર વાલ્વ DGF પંપમાં પરપોટાના કદને નિયંત્રિત કરી શકે છે. પરપોટાનું કદ 50 થી 1 માઇક્રોમીટર અથવા તેનાથી ઓછું હોય છે. આ પણ જુઓ API ઓઇલ-વોટર સેપરેટર ફ્લોટેશન પ્રક્રિયા પ્રેરિત ગેસ ફ્લોટેશન ઔદ્યોગિક ગંદાપાણી ટ્રીટમેન્ટ કચરો-પાણી ટ્રીટમેન્ટ તકનીકોની સૂચિ ઓઈલફિલ્ડ ઉત્પાદિત બ્રાઇન્સ M. C. ની ટ્રીટમેન્ટ માટે ઓગળેલા-ગેસ ફ્લોટેશન સાધનોની ડિઝાઇન અને કામગીરી. સ્પોર્ટ, શેલ ઓઇલ કંપની, જર્નલ ઓફ પેટ્રોલિયમ ટેકનોલોજી, વોલ્યુમ 22, નંબર 8, ઓગસ્ટ 1970. ઓઇલ રિફાઇનિંગ ફ્લોટેશન પ્રક્રિયાઓ વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ ટેકનોલોજી