Coppermills Water Treatment Works
કોપરમિલ્સ વોટર ટ્રીટમેન્ટ વર્ક્સ પૂર્વ લંડનમાં લી વેલીમાં એક વિશાળ જળ શુદ્ધિકરણ કાર્ય છે. મેટ્રોપોલિટન વોટર બોર્ડ દ્વારા 1969માં પૂર્ણ થયેલું, તે હવે થેમ્સ વોટરની માલિકીનું છે અને તેનું સંચાલન કરે છે. 2009માં, કોપરમિલને નોર્ધન એક્સ્ટેંશન ટનલ દ્વારા થેમ્સ વોટર રિંગ મેઇન સાથે જોડવામાં આવી હતી, જેનાથી આ સુવિધા સમગ્ર લંડન વિસ્તારને પાણીનો મુખ્ય પુરવઠો પૂરો પાડવા સક્ષમ બની હતી. તે દરરોજ મહત્તમ પાણી પૂરું પાડવા માટે સક્ષમ છે. આ સુવિધા સીધી ઉત્તરમાં સ્થિત લી વેલી જળાશય સાંકળમાંથી પાણી ખેંચે છે, જે તેનું પાણી લી નદી, નવી નદી અને થેમ્સ નદી (થેમ્સ-લી વોટર મેઇન દ્વારા) માંથી મેળવે છે. પૂર્વ વોરવિક, લો મેનાર્ડ અને વોલ્થામસ્ટો નં. 5 જળાશયો. તેને કોપરમિલ સ્ટ્રીમ અને 'સ્પાઇન ટનલ' દ્વારા પણ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે, જે વધુ ઉત્તરમાં લોકવુડ, કિંગ જ્યોર્જ પાંચમા, વિલિયમ ગિરલિંગ અને બેનબરી જળાશયોમાંથી ખવડાવવામાં આવે છે. કામગીરી કોપરમિલ્સના કાર્યોમાં પ્રથમ જળ શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયા ઝડપી ગુરુત્વાકર્ષણ શુદ્ધિકરણ છે. ત્યાં રેતી ધરાવતી 24 લંબચોરસ ખુલ્લી ટોચવાળી ટાંકીઓ છે. પાણી ટાંકીની ટોચ પર પ્રવેશ કરે છે અને ગુરુત્વાકર્ષણ હેઠળ રેતીના સ્તરમાંથી નીચે વહે છે. ગાળકોમાં પાણીનો રહેવાનો સમય લગભગ 15 મિનિટનો છે. ગાળકો કણોને દૂર કરે છે અને સાફ કરેલું પાણી ગાળકોના તળિયેથી વહે છે. સમયાંતરે, દર 6 થી 24 કલાકમાં દરેક ફિલ્ટર બંધ કરવામાં આવે છે અને શુદ્ધ પાણીને સંકુચિત હવા સાથે પથારીમાંથી પમ્પ કરવામાં આવે છે જેથી રેતીને સાફ કરી શકાય અને ગાળણના તબક્કા દરમિયાન પકડાયેલી સામગ્રીને દૂર કરી શકાય. જ્યારે બેકવોશિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે ત્યારે ફિલ્ટર ફરીથી સેવામાં ખરીદવામાં આવે છે. પછી જંતુનાશકો અને કાર્બનિક પદાર્થો જેવા અશુદ્ધિઓને ઓક્સિડાઇઝ કરવા માટે ઓઝોન ગેસ પાણીમાં ઉમેરવામાં આવે છે. ઓઝોનાઇઝેશનની પ્રક્રિયા બેક્ટેરિયાને પણ મારી નાખે છે. ત્યારબાદ પાણી આગામી તબક્કામાં વહે છે-ધીમી રેતી નિસ્યંદન. કોપરમિલ્સ જળ શુદ્ધિકરણ કાર્યોમાં 33 ધીમી રેતી ફિલ્ટર પથારીઓ છે, જે મોટાભાગની જગ્યા પર કબજો કરે છે. ગાળકોમાં રેતીનો પટ રેતીના ટોચના કેટલાક મિલીમીટરમાં જીલેટિનસ બાયોફિલ્મ અથવા હાયપોજિયલ સ્તરને ટેકો આપે છે. સપાટીની બાયોફિલ્મ અસરકારક જૈવિક સારવાર પૂરી પાડે છે. પાણી હાયપોજિયલ સ્તરમાંથી પસાર થાય છે જ્યાં દૂષિત પદાર્થો જાળવી રાખવામાં આવે છે અને બેક્ટેરિયા, ફૂગ અને પ્રોટોઝોઆ દ્વારા ચયાપચય થાય છે. કેટલાંક અઠવાડિયામાં બાયોફિલ્મ ગાઢ બને છે અને પાણીનો પ્રવાહ ઘટે છે. ફિલ્ટર બેડનો નિકાલ કરવામાં આવે છે અને બાયોફિલ્મ સ્તરને સ્ક્રેપ કરવામાં આવે છે અને તેને તાજી રેતી સાથે બદલવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પાણી દંડ 400-માઇક્રોન (400 માઇક્રોન) સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલની જાળીદાર સ્ક્રીનમાંથી પસાર થાય છે. ત્યારબાદ પાણીને સંપર્ક ટાંકીઓમાં ક્લોરિન સાથે ભરવામાં આવે છે જેમાં ક્લોરિન સંપૂર્ણપણે પાણી સાથે ભળી જાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે ગૂંચવણો હોય છે. ક્લોરિન હાનિકારક સુક્ષ્મજીવોને નષ્ટ કરે છે. ગ્રાહકોને સીધો પુરવઠો પૂરો પાડતી વિતરણ પ્રણાલીમાં અથવા આવરી લેવાયેલા સેવા જળાશયો દ્વારા પાણી પમ્પ કરવામાં આવે છે. જળાશયોમાં શેવાળના મોરના સમયગાળા દરમિયાન સારવારના કાર્યોમાં સમસ્યાઓ થાય છે, જે ઝડપી ગુરુત્વાકર્ષણ ગાળકોના ચક્ર સમયને ઘટાડે છે. કોપરમિલ વર્કસમાં આ પ્લાન્ટની ક્ષમતાને તેના સામાન્ય થ્રુપુટ 560 મિલિયન લિટર પ્રતિ દિવસથી ઘટાડીને 380 મિલી/ડી કરે છે. 2014માં એક નવો (46 મિલિયન પાઉન્ડ) પ્લાન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જે 200 મિલી/ડીની ક્ષમતા સાથે 12 ઝડપી ગુરુત્વાકર્ષણ ગાળકો પૂરા પાડે છે. સંદર્ભો લંડન જળ માળખું થેમ્સ વોટર 1969 ઇંગ્લેન્ડમાં સંસ્થાઓ