City of Fresno discolored water investigation
જાન્યુઆરી 2016 માં, ફ્રેસ્નો, કેલિફોર્નિયાના રહેવાસી જેનેટ ગ્રીડરે સોશિયલ મીડિયા વેબસાઇટ Nextdoor.com પર એક પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં પડોશીઓને પૂછ્યું હતું કે શું તેમને રંગીન પાણીની સમસ્યા છે કે કેમ. શહેરના કર્મચારીઓએ અગાઉ ગ્રીડર અને અન્ય અસરગ્રસ્ત રહેવાસીઓને કહ્યું હતું કે પાણી બરાબર છે અને રહેવાસીઓની ગેલ્વેનાઈઝ્ડ આયર્ન પ્લમ્બિંગ પર રંગહીન પાણીની સમસ્યાને દોષી ઠેરવી હતી. ગ્રીડરની પોસ્ટિંગે રંગીન પાણીની સમસ્યાનો સામનો કરી રહેલા પડોશીઓ તરફથી ઘણા પ્રતિસાદો પેદા કર્યા, જેના કારણે શહેરના અધિકારીઓએ આખરે કાર્યવાહી કરી અને તપાસ કરી, તેમ છતાં પાણીની ગુણવત્તા વિશેની ફરિયાદો ઓછામાં ઓછી 2004 ની છે, જ્યારે શહેરનો ઉત્તરપૂર્વ સપાટીનો જળ શુદ્ધિકરણ પ્લાન્ટ કાર્યરત થયો હતો. શહેરના જાહેર ઉપયોગિતા વિભાગ, જળ વિભાગે અસરગ્રસ્ત રહેવાસીઓના ઘરોના નળ પર પાણીનું પરીક્ષણ કરવાનું શરૂ કર્યું, જેમાં લોખંડ, જસત, તાંબુ અને કેટલાક ઘરોમાં સીસાનું સ્તર સામેલ હતું. જૂન 2016 માં યોજાયેલી જાહેર સભામાં, સિટી ઓફ ફ્રેસ્નોના પબ્લિક યુટિલિટીઝ ડિરેક્ટર, થોમસ એસ્ક્વેડાએ ઉપસ્થિતોને જણાવ્યું હતું કે તેમની ગેલ્વેનાઈઝ્ડ પ્લમ્બિંગ તેમના પાણીમાં લોખંડ, જસત અને સીસાનું ધોવાણ અને લીચિંગ કરી રહી છે, અને પુનઃપ્રસારણની ભલામણ કરી હતી. જુલાઈ 2016માં, શહેરએ 15,000 ઘરો સુધી તેની તપાસનો વિસ્તાર કર્યો હતો અને નક્કી કર્યું હતું કે નોર્થઇસ્ટ ફ્રેસ્નો સરફેસ વોટર ટ્રીટમેન્ટ ફેસિલિટી દ્વારા સેવા અપાયેલ વિસ્તારની અંદર ગેલ્વેનાઈઝ્ડ પાઇપ અથવા ફિક્સ્ચર કાટ સંબંધિત રંગીન પાણીની સમસ્યા દેખાય છે, જે ક્યાં તો માત્ર શુદ્ધ કરેલું સપાટીનું પાણી અથવા સપાટીનું પાણી અને ભૂગર્ભજળનું સંયોજન મેળવે છે. ઓગસ્ટ 2016 સુધીમાં, 1,500 થી વધુ ઉત્તરપૂર્વીય ફ્રેસ્નો રહેવાસીઓએ ફરિયાદો નોંધાવી હતી અથવા તેમના પાણીના પરીક્ષણની વિનંતી કરી હતી. શહેરએ તેની ડિસ્કલર્ડ વોટર ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે કાટ નિષ્ણાતોને જાળવી રાખ્યા હતા, જેમાં માર્ક એડવર્ડ્સ અને વર્નોન સ્નોઈંકનો સમાવેશ થાય છે. શહેરની ડિસ્કલર્ડ વોટર ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં બહાર આવ્યું છે કે પરીક્ષણ પરિણામો ધરાવતા 376 ઘરોમાંથી 64 અને 1,136 નળમાંથી 94 ઘરોમાં પ્રતિ અબજ 15 ભાગથી વધુ લીડ સાંદ્રતા હતી. યુ. એસ. એન્વાયર્નમેન્ટલ પ્રોટેક્શન એજન્સીને આ મર્યાદાથી ઉપર સુધારાત્મક કાર્યવાહીની જરૂર છે. શહેરના કાટ નિષ્ણાતોએ સમજાવ્યું હતું કે પાણીના બે સ્રોતોમાંથી પાણીના રસાયણશાસ્ત્રમાં ફેરફારો અને વધઘટથી રહેવાસીઓના ઘરોમાં ગેલ્વેનાઈઝ્ડ પ્લમ્બિંગના આંતરિક ભાગ પર રચાયેલા રક્ષણાત્મક રસ્ટ સ્કેલમાં વિક્ષેપ પડ્યો હતો. એડવર્ડ્સે સમજાવ્યું તેમ, "પાણીની ઉપયોગિતા એક જવાબદારી ધરાવે છે, કારણ કે તેઓ તેને કાયદાની જરૂરિયાતોની બહાર લઈ જવાનું પસંદ કરે છે. તે પાણીને એવી રીતે સારવાર કરવી કે જેથી તે લાલ પાણીની ફરિયાદોને ઘટાડે, રંગભેદ ઘટાડે અને શક્ય તેટલા લાંબા સમય સુધી તે ગેલ્વેનાઈઝ્ડ આયર્ન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું જીવન લંબાવે". શહેરના અધિકારીઓએ સ્વીકાર્યું કે શહેર 2004 અને 2005 માં રંગીન પાણીની પ્રારંભિક ફરિયાદોનો યોગ્ય રીતે જવાબ આપવામાં નિષ્ફળ ગયું હતું, અથવા કાયદા દ્વારા જરૂરી તમામ ફરિયાદોની જાણ કેલિફોર્નિયા સ્ટેટ વોટર રિસોર્સ કંટ્રોલ બોર્ડને કરવામાં નિષ્ફળ ગયું હતું, તેના બદલે રહેવાસીઓને બાટલીમાં ભરેલું પાણી પૂરું પાડ્યું હતું જેમણે વહેલી તકે રંગીન પાણીની જાણ કરી હતી. કેલિફોર્નિયા સ્ટેટ વોટર રિસોર્સિસ કંટ્રોલ બોર્ડના પ્રતિનિધિ, કાસી ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કેઃ "અમારી પાસે 2005 માં ખૂબ જ ટૂંકી અલગ ઘટનાનો એક રેકોર્ડ છે અને તે અમારા રેકોર્ડની હદ છે". શહેરની જળ કામગીરીના વડાને પાણીની ગુણવત્તાના મુદ્દાઓની જાણ કરવામાં વિસંગતતાઓને કારણે વહીવટી રજા પર મૂકવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, 1998ના ઉપચારાત્મક અભ્યાસમાં શહેરને સલાહ આપવામાં આવી હતી કે શહેરની હાલની ભૂગર્ભજળ પ્રણાલીમાં સપાટીના પાણીને દાખલ કરવા માટે કાટ નિયંત્રણની જરૂર પડશે અને તે કે "પ્રણાલીના ભાગો વધુ પડતા ધાતુના પ્રકાશન, રંગીન પાણી અને અન્ય સૌંદર્યલક્ષી ચિંતાઓ માટે જોખમમાં રહી શકે છે". રાજ્યના અધિકારી કાસી ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કેઃ "ઘરોમાં પ્રવેશતા પાણી પર ચોક્કસપણે યોગ્ય કાટ નિયંત્રણ હોવું મહત્વપૂર્ણ છે. તે ભૂમિકા ભજવી શક્યું હોત ". ઓગસ્ટ, 2016માં એક જાહેર સભા દરમિયાન ચૌહાણે અસરગ્રસ્ત રહેવાસીઓને જાણ કરી હતી કે શહેર તેની પરવાનગીનું ઉલ્લંઘન કરીને તેની જળ પ્રણાલીનું સંચાલન કરી રહ્યું છે. તેમ છતાં, રાજ્યના અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો હતો કે દસ વર્ષ પહેલાં કરવામાં આવેલી ભૂલો માટે શહેરને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવે તેવી શક્યતા નથી. અસરગ્રસ્ત ઉત્તરપૂર્વીય ફ્રેસ્નો રહેવાસીઓ દ્વારા શહેર સામે લાવવામાં આવેલો વર્ગ કાર્યવાહીનો દાવો ફ્રેસ્નો સુપિરિયર કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. કેલિફોર્નિયા ફ્રેસ્નો, કેલિફોર્નિયામાં પાણી સંદર્ભો