Condensed aerosol fire suppression
કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ફાયર સપ્રેશન એ આગ લુપ્ત થવાની કણ આધારિત પદ્ધતિ છે. તે નવીન પાયરોજેનિક, કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ફાયર સપ્રેસન્ટનો ઉપયોગ કરીને ડ્રાય કેમિકલ ફાયર એક્સટિંક્શન પદ્ધતિઓ જેવું જ છે પરંતુ તેવું નથી. તે વર્ગ એ, બી, સી, ઇ અને એફ માટે અત્યંત અસરકારક અગ્નિ દમન પદ્ધતિ છે (જેમ કે મોટાભાગના અગ્નિશામક એજન્ટો માટે છે, તે ધાતુની આગ-વર્ગ ડી માટે લાગુ પડતી નથી). કેટલાક એરોસોલ ઉત્પન્ન કરતા સંયોજનો (દા. ત., પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ-આધારિત) એક સડો કરતા ઉપ-ઉત્પાદનનું ઉત્પાદન કરે છે જે ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, જો કે પછીની પેઢીઓ અસરને ઓછી કરે છે. કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ફાયર સપ્રેશન સિસ્ટમ્સ અગ્નિશામક એજન્ટનો ઉપયોગ કરે છે, જેમાં નિષ્ક્રિય ગેસમાં લટકેલા ખૂબ જ બારીક વિભાજિત નક્કર કણો હોય છે. તે સુપરફાઇન એરોસોલ કણો એરોસોલ બનાવતા એજન્ટ (એ. એફ. એ.) ના દહન દ્વારા આતશબાજીથી ઉત્પન્ન થાય છે જે ઓરડાના તાપમાને સ્થિર હોય છે અને તેને દબાણયુક્ત કન્ટેનરમાં સંગ્રહિત કરવાની જરૂર નથી. ફાયદાઓમાં ઉચ્ચ પ્રદર્શન (પ્રતિબંધિત હેલોન 1301 કરતાં 3 ગણું વધુ અસરકારક, એરોસોલ ઠંડક, મંદન અને રાસાયણિક અવરોધ બંનેનો લાભ લે છે), સામાન્ય ઉપલબ્ધતા (છોડ-કદની પ્રણાલીઓથી કોમ્પેક્ટ અને હળવા વજનના પોર્ટેબલ ટૂલિંગ સુધી), ઓછી ઝેરી, પર્યાવરણને અનુકૂળતા (દા. ત., 0 ટકા ઓઝોન ઘટાડવાની ક્ષમતા), બિન-દબાણવાળી પ્રણાલીઓ અને એકંદર ખર્ચ-અસરકારકતાનો સમાવેશ થાય છે. એરોસોલ રસાયણશાસ્ત્ર કે જે આગ ઓલવવાનું માધ્યમ "જેમ છે તેમ" સંગ્રહિત થતું નથી, પરંતુ "માંગ પર" ઉત્પન્ન થાય છેઃ એરોસોલ સૂક્ષ્મ કણો અને પ્રવાહી વાયુઓ કન્ડેન્સ્ડ, ઘન, એરોસોલ બનાવતા સંયોજનમાં શરૂ થયેલી એક્ઝોથર્મિક પ્રતિક્રિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. સામાન્ય રીતે, ફ્યુઝ ગરમ એરોસોલ કોલોઇડ્સ પેદા કરવા માટે એરોસોલ બનાવતા સંયોજનને પ્રજ્વલિત કરે છે. હોટ એરોસોલ ફાયર સપ્રેશન ટેકનોલોજી ઘણી પેઢીઓમાંથી પસાર થઈ હતીઃ જીન I (ઓઇલ ટેન્ક સપ્રેશન સિસ્ટમ) અને જીન II (પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ-આધારિત, કાર્યક્ષમ પરંતુ સડો કરતા આડપેદાશો સાથે) કે-પ્રકાર પ્રણાલીઓ તરીકે સૂચવવામાં આવે છે, પછી જીન III (સ્ટ્રોન્ટીયમ મીઠું-આધારિત, ઓછા નાજુક અને ઓછા સડો કરતા આડપેદાશો ઉત્પન્ન કરતી) એસ-પ્રકાર પ્રણાલીઓ તરીકે સૂચવવામાં આવે છે. તમામ પેઢીઓ આલ્કલાઇન અથવા આલ્કલાઇન અર્થ મેટલ નાઇટ્રેટ્સ (જે ગરમ એરોસોલ ઉત્પન્ન કરવાની પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડન્ટ્સ તરીકે કામ કરે છે) અને વિવિધ પ્રકારના રિડક્ટન્ટ્સનો લાભ લે છે. લાક્ષણિક રીતે, કે-પ્રકારની પ્રણાલીઓમાં, આગ ઓલવતા એરોસોલ કણોમાં પોટેશિયમ કાર્બોનેટ (કે2સીઓ3) અને પોટેશિયમ બાયકાર્બોનેટ (કેએચસીઓ3) નો સમાવેશ થાય છે, જે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ (કેએનઓ3) ના થર્મલ વિઘટનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, જેમાં વિવિધ રિડ્યૂસર, બાઈન્ડર (દા. ત., ઓર્ગેનિક રેઝિન અથવા મેલામાઇન રેઝિન) અને એડિટિવ્સઃ કેએનઓ3 (ઘન) + સીએનએચએમએનપીઓક્યૂ (ઘન) = કેએચસીઓ3 (ઘન) + કે2સીઓ3 (ઘન) + સીઓ2 (ગેસ) + એન2 (ગેસ) + એચ2ઓ (ગેસ) સાથે સીએનએચએમએનપીઓક્યૂ ગેસ ઉત્પન્ન કરે છે. આ ખૂબ જ ગરમ એરોસોલ મિશ્રણ, વરાળ જેવું, ઠંડક ઘન એજન્ટ (એક ઉષ્મીય શોષક ગ્રીડ જે બાષ્પીભવન કરે છે, તેના એન્ડોથર્મિક રાસાયણિક વિઘટનને પ્રેરિત કરે છે) માંથી પસાર થઈને પ્રસરણ ઉપકરણની અંદર જ ઠંડુ થાય છે. તે આખરે વાયુયુક્ત પ્રવાહીમાં નક્કર સૂક્ષ્મ કણો તરીકે વિસર્જિત થાય છે. દ્રાવણમાં વિખેરાયેલા અંતિમ સૂક્ષ્મ કણો સોડિયમ, પોટેશિયમ અથવા મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ્સ, લિથિયમ આયોડાઇડ, પોટેશિયમ એસિટેટ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, પોટેશિયમ ફેરોસાયનાઇડ્સ અને પીસીસી (ફોસ્ફરસ ધરાવતા સંયોજનો) હોઈ શકે છે, જે ચોક્કસ એરોસોલ-જનરેટિંગ સંયોજન પર આધારિત છે. વાયુયુક્ત સપ્રેસન્ટ્સ (જે માત્ર ગેસ બહાર કાઢે છે) અને શુષ્ક રાસાયણિક સપ્રેશન એજન્ટો (જે મોટા કદના પાવડર જેવા કણો છે-25-150 માઇક્રોમીટર) ની સરખામણીમાં, નેશનલ ફાયર પ્રોટેક્શન એસોસિએશન કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ્સને તે તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જે 10 માઇક્રોમીટરથી ઓછા વ્યાસના બારીક વિભાજિત ઘન પદાર્થો છોડે છે. ઘન કણો શુષ્ક રાસાયણિક દમન એજન્ટોની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર રીતે નાના દળ મધ્યમ વાયુગતિશાસ્ત્ર વ્યાસ (એમ. એમ. એ. ડી.) ધરાવે છે. કણો બ્રાઉનિયન ગતિને આધિન હોય છેઃ કોલોઇડની ઉચ્ચ પ્રસરણ ક્ષમતા અને લાંબા સસ્પેન્શન સમયનો અર્થ એ છે કે સૂક્ષ્મ કણો નોંધપાત્ર રીતે લાંબા સમય સુધી હવામાં રહે છે અને વૈકલ્પિક (શુષ્ક અથવા ગેસ) એજન્ટો કરતાં સંરક્ષિત વિસ્તારમાં ઘણા ઓછા અવશેષો છોડે છે. તેમનો વિશાળ સંયુક્ત સપાટી વિસ્તાર સપાટીના શોષણ દ્વારા મુક્ત રેડિકલને અસરકારક રીતે આકર્ષે છે. કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ્સ પૂરના એજન્ટ છે. બંધ પરિસરમાં, આગનું સ્થાન અને ઊંચાઈને ધ્યાનમાં લીધા વિના તેઓ અસરકારક હોય છે. આને શુષ્ક રાસાયણિક પ્રણાલીઓ સાથે વિપરિત કરી શકાય છે, જેનો સીધો હેતુ જ્યોત પર હોવો જોઈએ. ખુલ્લી જગ્યાઓમાં, આગની ટોચને નિશાન બનાવતી વખતે તેઓ વ્યાજબી રીતે અસરકારક હોય છે, વાયુયુક્ત અને શુષ્ક એજન્ટોથી વિપરીત, જે જ્વાળાઓના પાયા પર નિર્દેશિત હોવા જોઈએ. કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ એજન્ટ યાંત્રિક કામગીરી, વિદ્યુત કામગીરી અથવા સંયુક્ત વિદ્યુત-યાંત્રિક કામગીરી દ્વારા પહોંચાડી શકાય છે. સામાન્ય રીતે ફીણ અગ્નિશામકોમાં જોવા મળતી ભીની રાસાયણિક પ્રણાલીઓને, સૂકી રાસાયણિક પ્રણાલીઓની જેમ, આગ પર દિશામાં છંટકાવ કરવો આવશ્યક છે. આગ લુપ્ત થવાની પદ્ધતિઓ ગરમ, કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ફાયર-એક્સટિંગુઇશિંગ એજન્ટ્સ ભૌતિક અને રાસાયણિક બંને સ્તરો પર કાર્ય કરે છે. તેઓ આગ ઓલવવા માટે ચાર પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે, કારણ કે તેઓ અગ્નિ ટેટ્રાહેડ્રોન તરીકે ઓળખાતા ચાર ઘટકો પર કાર્ય કરે છે. અગ્નિના લુપ્ત થવાના આ ચાર માધ્યમો છેઃ બળતણમાં ઘટાડો અથવા અલગતા ઓક્સિજનમાં ઘટાડો અથવા અલગતા ગરમીમાં ઘટાડો ઉપરોક્ત ઘટકોની સાંકળ પ્રતિક્રિયાને અટકાવવી કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ્સની પ્રાથમિક અગ્નિશામક પદ્ધતિમાં અગ્નિના મુક્ત રેડિકલ સાથે રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાઓ દ્વારા અગ્નિ ટેટ્રાહેડ્રોનનું ચોથું તત્વ સામેલ છે, તેથી તે અગ્નિની દહન પ્રક્રિયામાં દખલ કરે છે. જેમ જેમ એરોસોલ કણો (કે2સીઓ3, કેએચસીઓ3) ગરમ જ્યોતની આસપાસ આવે છે અને તેના સંપર્કમાં આવે છે, તેમ તેમ તેઓ જ્યોતની ગરમીની ઊર્જાને શોષી લે છે, પોટેશિયમ રેડિકલની મોટી સાંદ્રતાને તોડી નાખે છે અને મુક્ત કરે છે. જોડી વગરના ઇલેક્ટ્રોન સાથેના આયનો). તે પોટેશિયમ રેડિકલ હાઇડ્રોક્સાઇડ (OH +), હાઇડ્રોજન (H +) અને ઓક્સિજન (O +) મુક્ત રેડિકલ સાથે જોડાય છે જે સામાન્ય રીતે દહનને ટકાવી રાખે છે, પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ (KOH) અને પાણી (H2O) જેવા હાનિકારક ઉપ-ઉત્પાદન અણુઓ ઉત્પન્ન કરે છે અને દહનને સક્રિય રાખવા માટે જરૂરી સાંકળ પ્રતિક્રિયાને તોડે છે. મુક્ત રેડિકલને આ રીતે નીચેની રાસાયણિક પ્રતિક્રિયાઓ દ્વારા સાંકળ પ્રતિક્રિયામાંથી દૂર કરવામાં આવે છેઃ K· + OH· = KOH KOH + H· = K· + H2O એરોસોલ સપ્રેસન્ટ્સ અત્યંત અસરકારક છે કારણ કે પોટેશિયમ રેડિકલ "પ્રસારિત" થાય છેઃ તે બંનેનો વપરાશ થાય છે અને આગના મુક્ત રેડિકલ સાથેની પ્રતિક્રિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યોતની દહનને ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી પ્રતિક્રિયાઓને વિક્ષેપિત કરીને, આ ચક્ર ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે જ્યાં સુધી દહનની સાંકળ પ્રતિક્રિયાઓ સમાપ્ત ન થાય અને જ્યોત બુઝાઈ ન જાય. આખી પ્રક્રિયા ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટાડતી નથી, માત્ર તેને વિસ્થાપિત કરે છે. અન્ય અગ્નિશામક અસરો કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ એજન્ટોમાં ગૌણ અગ્નિશામક પદ્ધતિઓ પણ હોય છે જે અગ્નિ ટેટ્રાહેડ્રોનના અન્ય ત્રણ ઘટકોને અસર કરે છેઃ તે અગ્નિના બળતણને અલગ કરે છે, ઓક્સિજનને વિસ્થાપિત કરે છે અને ગરમી ઘટાડે છે. એરોસોલ કણો અને વાયુઓ જ્યોતની વાયુ ઘટકો સાથે ભળી જાય છે. એરોસોલ જ્યોતને સૂક્ષ્મ કણોની મોટી સાંદ્રતા સાથે વાદળની અંદર ઘેરીને ઠંડુ કરે છે, જેમાં દરેક 1 થી 2 માઇક્રોમીટર જેટલો નાનો માસ મીડિયન એરોડાયનેમિક વ્યાસ (એમ. એમ. એ. ડી.) ધરાવે છે. દરેક સૂક્ષ્મ કણોની સપાટીનો વિસ્તાર અત્યંત નાનો હોવા છતાં, જ્યોતની આસપાસ અને તેમાં પ્રવેશતા કણોની મોટી માત્રા જ્યોતની ગરમીને શોષવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં વિશાળ સંયુક્ત સપાટી વિસ્તાર પ્રદાન કરે છે. તે વિશાળ સપાટી વિસ્તાર અન્ય પદ્ધતિઓની સરખામણીમાં નાની માત્રામાં અગ્નિશામક એજન્ટનો ઉપયોગ કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે. ઓક્સિજન વિસ્થાપન, એકરૂપ વિતરણ એરોસોલ-આધારિત અગ્નિ દમન પ્રણાલીઓ સામાન્ય રીતે એકદમ ઊંચા દરે અને એકદમ લાંબા સમય સુધી એરોસોલને વિસર્જિત કરીને "નોક-ડાઉન" અસર પેદા કરવા માટે રચાયેલ છે. એરોસોલને "કન્ડેન્સ્ડ" કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં સૂક્ષ્મ કણો "વાયુ વેક્ટર" ના ગાઢ ધુમ્મસનો સમાવેશ થાય છે જે ગેસ જેવા, ત્રિ-પરિમાણીય ગુણધર્મો દર્શાવે છે, જેમાં ઝડપી, એકરૂપ વિતરણનો સમાવેશ થાય છે. ફરીથી ઇગ્નીશનને "નોક-ડાઉન" અસર અને આગ વિસ્તારના સતત પૂર બંને દ્વારા અટકાવવામાં આવે છે જે ઓક્સિજનને વિસ્થાપિત કરે છે. મુક્ત રેડિકલનું પુનઃસંયોજન સૂક્ષ્મ કણો સામાન્ય રીતે દહન પ્રક્રિયામાં જોવા મળતી પ્રતિક્રિયા કરતા ઘણી વધારે પ્રતિક્રિયાશીલ સપાટી પ્રદાન કરે છે, જે કુદરતી મુક્ત રેડિકલના પુનઃસંયોજન દરને વેગ આપે છે, જે ચોખ્ખી આગની ઊર્જાના નુકસાન તરફ દોરી જાય છેઃ O + H = OH + H + OH = H2O હીટ સિંક થર્મલ કૂલિંગ બે પ્રતિક્રિયાઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છેઃ એરોસોલ કણોના એન્ડોથર્મિક તબક્કાના ફેરફારો દ્વારા ગરમીનું શોષણઃ K2CO3 (ઘન)-> K2CO3 (પ્રવાહી)-> K2CO3 (ગેસ) એન્ડોથર્મિક વિઘટન પ્રતિક્રિયા દ્વારા ગરમીનું શોષણઃ 2KHCO3 (ઘન)-> K2CO3 (ઘન) + CO2 ( ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ફાયર સપ્રેસન્ટ્સ ક્લાસ બી જ્વલનશીલ પ્રવાહી પૂલની આગને હેલોન 1301 એજન્ટની 1/5 માત્રા અથવા હાઇડ્રોફ્લોરોકાર્બન અથવા ફ્લોરોકેટોન આધારિત સ્વચ્છ એજન્ટ વાયુયુક્ત આગ દમન પ્રણાલીની માત્રા પ્રતિ ઘન મીટર એજન્ટના કિલોગ્રામ જથ્થાના સંદર્ભમાં ઓલવી શકે છે. કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ફાયર સપ્રેસન્ટ્સની અગ્નિશામક કામગીરી જ્યોતની તાત્કાલિક નજીકમાં એરોસોલ કણોની ઘનતા પર આધારિત છે. વાયુયુક્ત અગ્નિ દમન પ્રણાલીઓની જેમ, એજન્ટ જ્યોતની આસપાસ જેટલી ઝડપથી નિર્માણ કરી શકે છે, અગ્નિશામક એજન્ટ દહનને રોકવામાં વધુ કાર્યક્ષમ છે. એરોસોલ ફાયર સપ્રેશન એજન્ટોની અગ્નિશામક અને ડિઝાઇન ઘનતા સામાન્ય રીતે કિલોગ્રામ પ્રતિ ક્યુબિક મીટર (કિલોગ્રામ/એમ 3) માં દર્શાવવામાં આવે છે. આમ, એરોસોલ અગ્નિશામક એજન્ટોની કાર્યક્ષમતા સંખ્યાબંધ પરિબળો પર આધાર રાખીને બદલાય છે, જેમ કે જ્યોતની તુલનામાં એરોસોલનું સ્થાન, અન્ય જ્વલનશીલ જ્વલનશીલ પદાર્થોની નિકટતા, તેમાં સામેલ બળતણનો પ્રકાર વગેરે. કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ઉપકરણો નિયંત્રિત સ્રાવ પ્રદાન કરવા માટે રચાયેલ છે. એરોસોલ બનાવતા સંયોજનને ઉપકરણની અંદર સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, જે પછી વિદ્યુત અથવા યાંત્રિક આરંભકર્તા સાથે ફીટ કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રિક ઇનિશિએટરને ફાયર-ડિટેક્શન કંટ્રોલ યુનિટ અથવા પેનલ સાથે જોડવામાં આવે છે, જે કેબલ જેવા ભૌતિક માધ્યમો દ્વારા દૂરસ્થ રીતે સંચાલિત કરી શકાય છે, જેમ કે ધુમાડો ફેલાવતા ગ્રેનેડમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ફ્યુઝ મિકેનિઝમ સાથે હાથથી સંચાલિત થાય છે, અથવા જ્યારે અભિન્ન હીટ-સેન્સિંગ ઉપકરણથી સજ્જ હોય ત્યારે સ્વચાલિત અને સ્વ-ટ્રિગર થાય છે. ઉપયોગો અને કાર્યક્રમો ઓટોમેટેડ ફાયર સપ્રેશન સિસ્ટમ્સનો ઉદ્યોગમાં મોટા પાયે, બંધ સુવિધાઓ અને ઓરડાઓનું રક્ષણ કરવા માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે. તેઓ ઓછા સ્થાપન અને જાળવણી ખર્ચ (લાંબા શેલ્ફ સંગ્રહ, બિન-દબાણ સંગ્રહ અને વિતરણ) ના વધારાના લાભ સાથે ગરમ એરોસોલ એજન્ટોનો લાભ લઈ શકે છે. સ્થિર હોય કે પોર્ટેબલ, ગરમ એરોસોલ અગ્નિશામકોમાં પાતળા ધાતુ અથવા પ્લાસ્ટિક આવરણનો સમાવેશ થાય છે (ન તો એરોસોલ ઉત્પન્ન કરતા સંયોજન કે ન તો પરિણામી એરોસોલ પર દબાણ કરવાની જરૂર હોય છે) અને કેટલીકવાર પાઇપિંગ (જોકે સામાન્ય રીતે બિનજરૂરી હોય છે), એક દીક્ષા ઉપકરણ (વિદ્યુત અથવા થર્મલ એક્ઝોથર્મિક પ્રતિક્રિયા માટે એક્ચ્યુએટર), પ્રતિક્રિયા ઘટક અને ઉમેરણો સાથે મિશ્રિત કેટલાક એરોસોલ બનાવતા સંયોજન, નક્કર ઠંડક ઘટક અને કેટલાક ડિસ્ચાર્જ પોર્ટ (ઓ) હોય છે. કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ-આધારિત અગ્નિશામક પ્રણાલીઓ (CAFES) ઉદ્યોગો અને જાહેર સુવિધાઓમાં વ્યાપક છે. અગ્નિશામક એજન્ટો લાગુ કરવા માટે બે ઉપયોગો છેઃ કુલ પૂર ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ તરીકે અથવા સ્થાનિક એપ્લિકેશન ફાયર સપ્રેશન સિસ્ટમ તરીકે. પૂરની આગને સંપૂર્ણ રીતે દબાવવા માટે, નિશ્ચિત જગ્યાની અંદર આગને ઓલવવા માટે જરૂરી એરોસોલની કુલ માત્રા નક્કી કરવી આવશ્યક છે. એરોસોલ ઉપકરણોની અનુરૂપ સંખ્યા કે જે સામૂહિક રીતે જરૂરી એરોસોલ જથ્થાને વિસર્જિત કરશે તે પછી માઉન્ટ કરવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે છત અથવા દિવાલ પર. ઇલેક્ટ્રિક ઇનિસિએટરથી સજ્જ એરોસોલ ઉપકરણો એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય છે અને ફાયર એલાર્મ કંટ્રોલ પેનલ દ્વારા રિલે કરવામાં આવે છે. કારણ કે એરોસોલ ઉપકરણો સ્વ-સમાવિષ્ટ હોય છે અને સંગ્રહ કન્ટેનર અને નોઝલ તરીકે કાર્ય કરે છે જે ગેસને આગળ ધપાવે છે, દૂરસ્થ સંગ્રહ સ્થાનથી અગ્નિશામક એજન્ટને પરિવહન અથવા વિતરણ કરવા માટે કોઈ વિતરણ નેટવર્કની જરૂર નથી, પરિણામે ફ્લોર સ્પેસની બચત થાય છે અને પરિવહન કાર્યક્ષમતા લાભ થાય છે. સ્થાનિક-એપ્લિકેશન ફાયર સપ્રેશન સામાન્ય રીતે હેન્ડહેલ્ડ પોર્ટેબલ ઉપકરણ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે છે જે સીધા આગ તરફ ફેંકવામાં આવે છે. સ્ટ્રીમિંગ પોર્ટેબલ અગ્નિશામક એકમોથી વિપરીત, સંચાલકોએ આગની જ્વાળાઓ પર સીધા અગ્નિશામક એજન્ટ લાગુ કરતી વખતે આગનો સંપર્ક કરીને પોતાને જોખમમાં મૂકવાની જરૂર નથી. પોર્ટેબલ કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ઉપકરણ સામાન્ય રીતે 360° સ્પ્રે કોનમાં એરોસોલને વિખેરવા માટે રચાયેલ છે, જે આગની આસપાસ વિશાળ એરોસોલ વાદળ બનાવે છે. એરોસોલ તરત જ જ્વાળાઓને ઘટાડે છે કારણ કે તેના કણો આગની નજીક આવે છે અને જ્યોત-તટસ્થ પોટેશિયમ રેડિકલ ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યાં સુધી એરોસોલ પૂરતી ઘનતા જાળવી રાખે ત્યાં સુધી જ્વાળાઓને દબાવી દેવામાં આવે છે. જો એરોસોલ આગને ઓલવવા માટે પૂરતી ઘનતા પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તે હજુ પણ આગને દબાવી દે છે, જે નોંધપાત્ર રીતે ઓછી ગરમી જાળવી રાખે છે. આ અગ્નિશામકોને પ્રદાન કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે, આગની જ્વાળાઓને નિયંત્રિત ગરમીના સ્તર સુધી લાવવા અને ઓરડાના તાપમાનને ઘટાડવા માટેનું એક સાધન જ્યારે નળીની ટીમ સળગતા વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરે છે. અન્ય એક ઉદાહરણ તરીકે, પ્રથમ પ્રતિભાવ આપનારાઓ આગને દબાવવા માટે બંધ વિસ્તારમાં કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ તૈનાત કરી શકે છે જ્યારે રહેવાસીઓને સલામતી માટે બહાર કાઢી શકે છે. કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ પ્રણાલીઓ હેલોન 1301 પ્રણાલીઓ અને ઉચ્ચ દબાણવાળી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રણાલીઓના વિકલ્પ તરીકે વિશેષ જોખમી કાર્યક્રમો માટે યોગ્ય છે. એરોસોલ પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ સ્વચ્છ એજન્ટ વાયુયુક્ત સપ્રેસન્ટ્સ અથવા જળ-ધુમ્મસ પ્રણાલીઓના વિકલ્પ તરીકે પણ થઈ શકે છે. પર્યાવરણીય પદચિહ્ન અને જોખમો એરોસોલ આગ દમન પ્રણાલીઓ 90 ના દાયકામાં આતશબાજીમાંથી મેળવવામાં આવી છે. 1974માં ઓઝોન અવક્ષયની શોધ પરંપરાગત, હેલોન-આધારિત અગ્નિ-અગ્નિશામક એજન્ટોના વિકલ્પોના સંશોધન તરફ દોરી ગઈ, આદર્શ રીતે શૂન્ય ઓઝોન અવક્ષયની અસર અને વૈશ્વિક ઉષ્ણતામાનની ક્ષમતામાં ઘટાડો. મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલે હેલોન આધારિત ઉત્પાદનો પર તબક્કાવાર પ્રતિબંધ લાગુ કર્યો હતો. પાયરોટેકનિકલી જનરેટેડ એરોસોલ એક્સટિંગુઇશિંગ એજન્ટ (પી. જી. એ. ઈ. એ.) નું સૂચન સૌપ્રથમ 1992માં સેનેકલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એન્વાયર્નમેન્ટલ પ્રોટેક્શન એજન્સીએ કુલ પૂર પ્રણાલીઓમાં હેલોન 1301 માટે સ્વીકાર્ય અવેજી તરીકે કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ફાયર સપ્રેશન સિસ્ટમને મંજૂરી આપી છે. કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ અગ્નિશામકો પણ નોન-ઓઝોન ઘટતા હોય છે અને ગ્લોબલ વોર્મિંગની ઓછી અથવા કોઈ ક્ષમતા ધરાવતા નથી (ODP, GWP અને ATL શૂન્યની બરાબર). પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ આધારિત સંયોજન સડો કરતા આડપેદાશો ઉત્પન્ન કરે છે જે ઇલેક્ટ્રોનિક અને વિદ્યુત ઉપકરણોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, તેમજ પાણીના ટીપાં ધરાવતા કાર્બનિક પદાર્થોનું અધઃપતન કરી શકે છે, જે માનવ સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસરો અને પર્યાવરણની દૃશ્યતામાં ક્ષતિ હોવાનું જાણીતું છે. કાટ એ ઓક્સાઇડ, હાઇડ્રોક્સાઇડ અને આલ્કલાઇન ધાતુઓના કાર્બોનેટ જેવી મોટી સંખ્યામાં સડો કરતી આડપેદાશો સાથે ગરમ એરોસોલમાં હાજર કેટલાક એસિડિક NOx અને CO2 વાયુઓ સાથે સંબંધિત છે. સ્ટ્રોન્ટીયમ નાઇટ્રેટ-આધારિત સંયોજનો તે સમસ્યાનું સમાધાન કરે તેવું લાગે છેઃ આલ્કલાઇન ધાતુઓને આલ્કલાઇન પૃથ્વી ધાતુઓ (જેમ કે મેગ્નેશિયમ અને સ્ટ્રોન્ટીયમ) સાથે બદલવાથી એ હકીકતનો લાભ મળે છે કે તેમના ઓક્સાઇડ, હાઇડ્રોક્સાઇડ અને કાર્બોનેટ અદ્રાવ્ય છે. સલામતીની ચિંતાઓ અને ઘટનાઓ સલામતીની ચિંતાઓ સલામત (બિન-ઝેરી) રસાયણોનો ઉપયોગ કરતી હોવા છતાં, એરોસોલ ફાયર સપ્રેશન સિસ્ટમ્સ એક્ઝોથર્મિક પ્રતિક્રિયા અને સુપરફાઇન કણોના ફેલાવા પર આધાર રાખે છે, જે બંને સંકળાયેલ જોખમો સાથે આવે છે. મોટાભાગની પ્રણાલીઓ જ્વલનશીલ સ્રાવ અને એરોસોલનું વધુ સારું (એકસમાન) વિતરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ઉત્પન્ન એરોસોલને ઠંડુ કરે છે, તેમ છતાં ગરમ દહન ઉત્પાદનોને કારણે બર્ન્સ, હીટ શોકવેવ્સ, વિસ્ફોટો અથવા સેકન્ડરી આગને ટાળવા માટે નિયંત્રિત સ્રાવ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે (દા. ત., ગરમ એરોસોલ ડિસ્ચાર્જ પોર્ટ પર 1200K સુધી પહોંચી શકે છે અથવા તેનાથી વધુ હોઈ શકે છે). દહનની આડપેદાશો પણ બંધ વિસ્તારમાં ઓછી દૃશ્યતા અને આંખમાં બળતરા પેદા કરી શકે છે. વિસર્જિત એરોસોલમાં હાજર સૂક્ષ્મ કણો (ડી. પી. <<આઇ. ડી. 1>) અને દહન ઉપઉત્પાદનો શ્વાસનળીના વૃક્ષમાં શ્વાસનળીની દિવાલો પર જમા થઈ શકે છે, જે અહેવાલ મુજબ ક્રોનિક શ્વસન રોગો અને તીવ્ર શ્વસન રોગોનું કારણ બને છે. એસિડિક NOx અને CO2 વાયુઓ શ્વસન રોગકારક તરીકે જાણીતા છે. મોટાભાગના ઉત્પાદકો ખાલી સુવિધામાં એરોસોલના વિસર્જનને સ્વચાલિત કરવાની ભલામણ કરે છે, તેમજ દહન સમાપ્ત થયા પછી થોડી મિનિટો માટે આડપેદાશોને સ્થિર થવા દે છે. એરોસોલ ફાયર સપ્રેશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ વર્ગ એ (ઘન) સામગ્રીમાં ઊંડા બેઠેલા આગ પર, પ્રતિક્રિયાશીલ ધાતુઓ અને ધાતુના હાઇડ્રાઇડ્સ સાથે, રસાયણો સાથે જે ઝડપી ઓક્સિડાઇઝર્સ છે (દા. ત., ગન પાવડર, નાઇટ્રોસેલ્યુલોઝ), અને ઓટો-થર્મલ વિઘટનમાંથી પસાર થવા માટે સક્ષમ રસાયણો સાથે થવો જોઈએ નહીં. ઘટનાઓ 13 માર્ચ, 2016ના રોજ બેંકની તિજોરીમાં એરોસોલ સિસ્ટમ ખોટી રીતે સક્રિય થતાં આઠ લોકો માર્યા ગયા હતા અને સાત ઘાયલ થયા હતા. સમાચારોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સિસ્ટમ ઓક્સિજનને ઘટાડે છે, જ્યારે ઉત્પાદક જણાવે છે કે સિસ્ટમ ઓક્સિજનને સ્થાનાંતરિત કરતી નથી. 15 નવેમ્બર, 2019 ના રોજ, યુકેમાં માછીમારીના જહાજ પર એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હતું જ્યારે કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ફાયર સપ્રેશન સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન અજાણતાં સક્રિય થઈ ગઈ હતી. આ ઘટનાની હજુ પણ તપાસ ચાલી રહી છે તેથી મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ હજુ પણ અજ્ઞાત છે. ઓટોમેટિક ફાયર સપ્રેશન ફાયર એક્સટિંગુઇશર ફાયર પ્રોટેક્શન એન્જિનિયરિંગ સંદર્ભો વધુ વાંચન યુએલ2775 સ્કોપ, ફિક્સ્ડ કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ એક્સટિંગુઇશિંગ સિસ્ટમ યુનિટ્સ યુએલ એફડબલ્યુએસએ ગાઇડ, ફિક્સ્ડ કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ એક્સટિંગુઇશિંગ સિસ્ટમ યુનિટ્સ અગાફોનોવ વી., વગેરે જુઓ. 2004 માં. કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ્સ દ્વારા આગ દમનની પદ્ધતિ. "15મી એચઓટીસીની કાર્યવાહી". NIST, pp 984-993. ડ્વાયર, ડેવિડ જે. 2011 માં. સુધારેલી અગ્નિશામક વ્યવસ્થા માર્ગ પર છે. "ધ સર્ફ રાઇડર", 14-15:2001-01-28. કિબર્ટ, ચાર્લ્સ જે. અને ડાયર્ડોર્ફ, ડગ્લાસ. 1993. એન્કેપ્સ્યુલેટેડ માઇક્રોન એરોસોલ એજન્ટ્સ (ઇ. એમ. એમ. એ.). હેલોન વૈકલ્પિક તકનીકી પરિષદ, 1993. NIST. મે 11-13,1993, પીપી 421-435 શિપ-ટુ-શોર કનેક્ટર માટે હેલોન વિકલ્પો. સ્પેક્ટ્રા, 12:2001 ફ્લેમિંગ, જેમ્સ ડબલ્યુ., વિલિયમ્સ, બ્રેડલી એ. અને શીન્સન, રોનાલ્ડ એસ. 2002. એરોસોલની દમન અસરકારકતાઃ કદ અને જ્યોતની અસર. NIST એસપી 984-4. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી એક્સટર્નલ લિંક્સ યુરોપિયન કમિટી ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન, ફિક્સ્ડ ફાયર ફાઇટિંગ સિસ્ટમ્સ ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન, કન્ડેન્સ્ડ એરોસોલ ફાયર એક્સટિંગુઇશિંગ સિસ્ટમ્સ ફાયર સપ્રેશન