Fukushima Daiichi units 4, 5 and 6
જ્યારે 11 માર્ચ 2011ના રોજ ફુકુશિમા દાઇચી પરમાણુ દુર્ઘટના શરૂ થઈ ત્યારે રિએક્ટર એકમ 4,5 અને 6 બધા બંધ થઈ ગયા હતા. 2011ના તોહોકુ ભૂકંપ અને સુનામીના ચાર દિવસ પછી એક વિસ્ફોટથી એકમ 4ને નુકસાન થયું હતું. એકમ 5 અને 6 પર ભૂકંપ અને સુનામીથી થયેલું નુકસાન પ્રમાણમાં ઓછું છે. એકમ 4 બંધ કરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ ઇંધણના સળિયાઓને રિએક્ટર બિલ્ડિંગના ઉપરના માળે વપરાયેલા ઇંધણ પૂલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. 15 માર્ચના રોજ, એક વિસ્ફોટથી યુનિટ 4 રિએક્ટરના ચોથા માળના છત વિસ્તારને નુકસાન થયું હતું; વિસ્ફોટનો સ્ત્રોત હજુ પણ અજ્ઞાત છે, જો કે તે ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલમાં હાઇડ્રોજનના ઉત્પાદનને કારણે હોવાનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. જાપાનની પરમાણુ સુરક્ષા એજન્સી એન. આઈ. એસ. એ. એ વિસ્ફોટ પછી એકમ 4ની બાહ્ય ઈમારતની દિવાલમાં બે મોટા છિદ્રો હોવાની જાણ કરી હતી. એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણના કુંડમાં પાણી ઉકળતું હોઈ શકે છે. યુનિટ 4 કંટ્રોલ રૂમની અંદર કિરણોત્સર્ગને કારણે કામદારો ત્યાં કાયમી ધોરણે રોકાયા હતા. 30 એપ્રિલના રોજ રિએક્ટર 4ના ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલનું દ્રશ્ય નિરીક્ષણ દર્શાવે છે કે પૂલમાં ઇંધણના સળિયાઓને કોઈ નોંધપાત્ર દૃશ્યમાન નુકસાન થયું નથી. જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે રિએક્ટર 5 અને 6 પણ બંધ થઈ ગયા હતા, જોકે રિએક્ટર 4 થી વિપરીત, તેઓ હજુ પણ ઇંધણથી ભરેલા હતા. શીતક પ્રક્રિયાઓ સારી રીતે કામ કરી રહી ન હોવાથી રિએક્ટરોનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. યુનિટ 4 રિએક્ટર ભૂકંપ સમયે, યુનિટ 4ને 29 નવેમ્બર 2010થી કફન બદલવા અને રિફ્યુઅલિંગ માટે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. ડિસેમ્બર 2010માં તમામ 548 ઇંધણ એસેમ્બલીઓને રિએક્ટરમાંથી રિએક્ટર બિલ્ડિંગના ઉપરના માળે વપરાયેલા ઇંધણ પૂલમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી, જ્યાં તેમને કોઈપણ પરમાણુ પ્રતિક્રિયાને ઓછી કરવા માટે બોરોન ધરાવતા રેક્સમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. આ પૂલનો ઉપયોગ રિએક્ટરમાંથી દૂર કર્યા પછી થોડા સમય માટે સળિયા સંગ્રહિત કરવા માટે થાય છે અને તેમાં 1,331 સળિયા હોય છે. તાજેતરમાં સક્રિય બળતણ સળિયા જૂની સળિયાઓ કરતાં વધુ ક્ષય ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે. સોમવાર 14 માર્ચના રોજ સાંજે 4 વાગ્યે જેએસટી પર પૂલમાં પાણી સામાન્ય તાપમાન 40-50 °Cની સરખામણીમાં 84 °C સુધી પહોંચી ગયું હતું. આઇએઇએને સલાહ આપવામાં આવી હતી કે 15 માર્ચના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે જેએસટી પર તાપમાનનું મૂલ્ય 84 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહ્યું હતું. પૂલમાં તાપમાન 30 જુલાઈ સુધી પ્રમાણમાં સ્થિર રહ્યું હતું, જ્યારે ક્લોઝ સર્કિટ કૂલિંગ સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવી હતી. 11 એપ્રિલના રોજ યુનિટ 4માં આગ ફાટી નીકળી હતી. 15 માર્ચના રોજ સવારે લગભગ 6 વાગ્યે થયેલા વિસ્ફોટમાં યુનિટ 4 રિએક્ટરના ચોથા માળના છત વિસ્તાર તેમજ નજીકના યુનિટ 3ના ભાગને નુકસાન થયું હતું. વિસ્ફોટ હાઇડ્રોજનના ઇગ્નીશનને કારણે થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે જે વપરાયેલા ઇંધણ તળાવની નજીક એકઠા થયા હતા, હાઇડ્રોજન શરૂઆતમાં સંગ્રહિત ઇંધણના સળિયાઓમાંથી આવ્યું હોવાનું માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ પાછળથી, ટેપ્કો માનતા હતા કે હાઇડ્રોજન એકમ 3 માંથી આવ્યું હતું. તત્કાલીન ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેટરી કમિશનના અધ્યક્ષ ગ્રેગરી જાઝકોના સહાયક દ્વારા હાથથી લખાયેલા કોન્ફરન્સ કોલના સારાંશમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આ વિસ્ફોટ દરમિયાન યુનિટ 4ના વપરાયેલા બળતણ તળાવમાંથી બળતણ બહાર કાઢવામાં આવ્યું હોઈ શકે છે; જે પાછળથી ભૂલભરેલું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. પાછળથી અહેવાલો કે યુનિટ 4 ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલમાં આગ લાગી હતી તે ખોટી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું; પછીના અહેવાલોમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે આગમાં ઇંધણ પૂલ સામેલ ન હતું. આઇએઇએ અહેવાલની વર્તમાન આવૃત્તિઓમાં આગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી (6/2014 મુજબ, યુનિટ 4 ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલમાંથી સામાન્ય ઇંધણ પૂલમાં ઇંધણ ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયાના લોગ સ્થિર પ્રગતિ સૂચવે છે જેમાં કોઈ ઇંધણ નુકસાન નોંધાયું નથી). જેમ જેમ કિરણોત્સર્ગનું સ્તર વધ્યું તેમ તેમ પ્લાન્ટના કેટલાક કર્મચારીઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. 15 માર્ચની સવારે, સેક્રેટરી એડાનોએ જાહેરાત કરી હતી કે ટેપ્કો અનુસાર, એકમ 4 માંથી માપવામાં આવેલા કિરણોત્સર્ગ માત્રા સમકક્ષ દર 100 એમ. એસ. વી./કલાક સુધી પહોંચી ગયા છે. એડાનોએ જણાવ્યું હતું કે "ઉચ્ચ કિરણોત્સર્ગ" નું સતત પ્રકાશન થતું નથી. જાપાનની પરમાણુ સુરક્ષા એજન્સી એન. આઈ. એસ. એ. એ વિસ્ફોટ પછી યુનિટ 4ની બાહ્ય ઈમારતની દિવાલમાં 8 મીટર ચોરસ અથવા 64 ચોરસ મીટર (690 ચોરસ ફૂટ) ના બે છિદ્રો હોવાનું નોંધ્યું હતું. સાંજે 5.48 વાગ્યે જાણ કરવામાં આવી હતી કે વપરાયેલા ઇંધણના કુંડમાં પાણી ઉકળતું હોઈ શકે છે. 15 માર્ચના રોજ રાત્રે 9.13 વાગ્યા સુધીમાં, યુનિટ 4 નિયંત્રણ ખંડની અંદર કિરણોત્સર્ગ કામદારોને ત્યાં કાયમી ધોરણે રોકવામાં આવ્યા હતા. સિત્તેર કર્મચારીઓ પ્લાન્ટમાં રહ્યા હતા, જ્યારે 800 લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. 10:30 વાગ્યા સુધીમાં ટેપકો કથિત રીતે વપરાયેલા ઇંધણના પૂલમાં પાણી રેડવામાં અસમર્થ હતું. 10:50 સાંજ સુધીમાં કંપની પાણી છોડવા માટે હેલિકોપ્ટરનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારી રહી હતી, પરંતુ સલામતી અને અસરકારકતા અંગેની ચિંતાઓને કારણે આ મુલતવી રાખવામાં આવ્યું હતું, અને તેના બદલે ઉચ્ચ દબાણવાળા ફાયર હોસનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારવામાં આવ્યું હતું. 16 માર્ચના રોજ સવારે 5.45 વાગ્યે રિએક્ટર બિલ્ડિંગના ઉત્તરપશ્ચિમ ખૂણામાં યુનિટ 4 ના કેન્દ્રીય નિયંત્રણ ખંડમાં બેટરી લઈ જતા એક કર્મચારી દ્વારા આગની જાણ કરવામાં આવી હતી. સત્તાવાળાઓને આની જાણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સવારે 6.15 વાગ્યે વધુ તપાસ દરમિયાન કોઈ આગ મળી ન હતી. અન્ય અહેવાલોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આગ નિયંત્રણમાં છે. સવારે 11:57 વાગ્યે, ટેપ્કોએ એક ફોટોગ્રાફ બહાર પાડ્યો હતો જેમાં બતાવવામાં આવ્યું હતું કે "ઇમારતની બાહ્ય દિવાલનો મોટો ભાગ તૂટી પડ્યો છે". ટેકનિશિયનોએ હેલિકોપ્ટરથી ઇમારત પર બોરિક એસિડનો છંટકાવ કરવાનું વિચાર્યું. રિએક્ટર બિલ્ડિંગનું માળખાકીય નુકસાન નં. 4 24 જૂન 2012ના રોજ ટેપ્કોએ જાહેર કર્યું કે માર્ચ 2011માં હાઇડ્રોજન વિસ્ફોટને કારણે રિએક્ટર બિલ્ડિંગ નંબર 4માં કેટલીક બાહ્ય દિવાલો ઊભી હતી. વધુ તપાસમાં પશ્ચિમ અને દક્ષિણ બાજુએ ઇમારતના માળખાના વિવિધ ભાગોમાં નુકસાન જોવા મળ્યું હતું. ત્રીજા માળે એક દિવાલ ઊભીથી 4.6 સેન્ટિમીટર બહાર નમેલી જોવા મળી હતી. તમામ વિચલનો કાયદાકીય મર્યાદામાં હતા અને દિવાલો ભૂકંપનો સામનો કરવા માટે પૂરતી મજબૂત હતી. ટીઇપીસીઓએ નોંધ્યું હતું કે ઇમારત સલામત હતી, કારણ કે આ તમામ વિવિધતાઓ બાહ્ય દિવાલોમાં જોવા મળી હતી, અને ખર્ચવામાં આવેલા બળતણ પૂલને થાંભલાઓ અને અન્ય માળખાઓ દ્વારા ટેકો આપવામાં આવ્યો હતો. 16 માર્ચના રોજ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેટરી કમિશન (એન. આર. સી.) ના અધ્યક્ષ, ગ્રેગરી જેક્સકોએ કોંગ્રેસનલ જુબાનીમાં જણાવ્યું હતું કે એન. આર. સી. માને છે કે વપરાયેલ ઇંધણના પૂલનું તમામ પાણી સૂકાઈ ગયું હતું. જાપાની પરમાણુ સત્તાવાળાઓ અને ટીઈપીસીઓએ આ અહેવાલનો વિરોધ કર્યો હતો, પરંતુ પછીના દિવસે જાઝ્કો તેમના દાવા સાથે ઊભા રહ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે જાપાનના સ્ત્રોતો દ્વારા તેની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. બપોરે 1 વાગ્યે ટીઇપીસીઓએ જણાવ્યું હતું કે હેલિકોપ્ટર અવલોકન સૂચવે છે કે પૂલ ઉકળી ગયો નથી. ફ્રેન્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ડી રેડિયોપ્રોટેક્શન એટ ડી સુરેટે ન્યુક્લેયર (આઇઆરએસએન) એ સંમતિ દર્શાવી હતી કે હેલિકોપ્ટર ક્રૂએ યુનિટ 4 ના દ્રશ્ય નિરીક્ષણના આધારે આયોજિત પાણીના ડમ્પને યુનિટ 3 તરફ વાળ્યા હતા. 16 માર્ચના રોજ બપોરે આશરે 2.30 વાગ્યે, ટેપ્કોએ જાહેરાત કરી હતી કે યુનિટ 4 કન્ટેઇન્મેન્ટ વિસ્તારની બહાર સ્થિત સ્ટોરેજ પૂલ ઉકળતો હોઈ શકે છે. જેએસટી સાંજે 8 વાગ્યાની આસપાસ, યુનિટ 4 પર પાણીનો છંટકાવ કરવા માટે પોલીસ વોટર કેનનનો ઉપયોગ કરવાની યોજના હતી. 18 માર્ચના રોજ, એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે વપરાયેલા ઇંધણના કુંડમાં છાંટવામાં આવેલું પાણી બાષ્પીભવન સમજાવી શકે તે કરતાં વધુ ઝડપથી અદૃશ્ય થઈ રહ્યું છે, જે લિકેજ સૂચવે છે. એસ. ડી. એફ. લશ્કરી ટ્રકોએ 20 માર્ચના રોજ પૂલને ફરીથી ભરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે ઇમારત પર પાણીનો છંટકાવ કર્યો હતો. 22 માર્ચના રોજ, ઓસ્ટ્રેલિયન સૈન્યએ દૂરસ્થ છંટકાવ અને પૂલ જોવા માટે બેચટેલની માલિકીના રોબોટિક સાધનોમાં ઉડાન ભરી હતી. ધ ઓસ્ટ્રેલિયનએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે આ રિએક્ટર ઇમારતોના "સૌથી ખતરનાક" પૂલનું પ્રથમ સ્પષ્ટ દૃશ્ય આપશે. આઇએઇએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે, "22 માર્ચથી 25 માર્ચ સુધી 130 થી 150 ટન દરિયાઈ પાણી દરરોજ લાંબા કલાત્મક હાથથી સજ્જ કોંક્રિટ પંપનો ઉપયોગ કરીને વપરાયેલા ઇંધણના પૂલમાં રેડવામાં આવતું હતું. 24 માર્ચના રોજ રાત્રે 9:05 વાગ્યે યુટીસીથી 25 માર્ચ સુધી વપરાયેલ ઇંધણ ઠંડક પ્રણાલી દ્વારા દરિયાનું પાણી પણ રેડવામાં આવ્યું હતું. 25 માર્ચના રોજ રાત્રે 11 વાગ્યે યુટીસી સુધી રિએક્ટર બિલ્ડિંગમાંથી સફેદ ધુમાડો આવતો જોવા મળી રહ્યો હતો. 29 માર્ચના રોજ દરિયાઈ પાણીને તાજા પાણીમાં બદલવામાં આવ્યું હતું. 12 એપ્રિલના રોજ એકત્રિત કરવામાં આવેલા ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલના પાણીનું વિશ્લેષણ સૂચવે છે કે ત્યાં સંગ્રહિત 1535 ઇંધણ એસેમ્બલીઓમાંથી કેટલીકને નુકસાન થયું હોઈ શકે છે, જ્યારે સંગ્રહિત ઇંધણ એસેમ્બલીઓમાંથી મોટાભાગની માપેલા કિરણોત્સર્ગના સ્તરના આધારે અકબંધ છે. ટીઇપીસીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે "યુનિટ 4 પૂલમાં ઇંધણના સળિયાઓએ નુકસાન થવાની પ્રક્રિયામાં સીઝિયમ-134 અને-137 છોડ્યું હતું", અને ટીઇપીસીઓએ "તેની દેખરેખ ચાલુ રાખવાની જરૂર પડશે". 13 એપ્રિલના રોજ, ટેપ્કોએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલનું તાપમાન વધીને 90 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થઈ ગયું છે, અને પૂલની ઉપર 6 મીટરનું કિરણોત્સર્ગ સ્તર 84 એમ. એસ. વી./કલાક સુધી પહોંચી ગયું છે. પાછળથી સ્પાઇકને વપરાયેલા ઇંધણના પૂલને યોગ્ય રીતે પાણીમાં ઢાંકવામાં નિષ્ફળતાને આભારી ગણાવવામાં આવ્યું હતું. 25 એપ્રિલ સુધીમાં, ટી. ઇ. પી. સી. ઓ. હજુ પણ પૂલમાં 70 થી 210 ટન પાણી પમ્પ કરી રહ્યું હતું, જે પૂલના તાપમાનના આધારે અલગ અલગ પ્રમાણમાં હતું. ટેપકોએ એવો પણ અહેવાલ આપ્યો હતો કે તે "પાણીનું વજન રિએક્ટર બિલ્ડિંગને નબળી પાડી શકે છે" ના ડરથી પૂલમાં ઉમેરાયેલા પાણીની માત્રાને ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. 28 એપ્રિલના રોજ, ટેપ્કોએ જાહેરાત કરી હતી કે તે માને છે કે પૂલમાંથી પાણી લીક થઈ રહ્યું નથી પરંતુ માત્ર બાષ્પીભવન થઈ રહ્યું છે. ટી. ઇ. પી. સી. ઓ. તેની એવી માન્યતા પર આધારિત છે કે પૂલમાં સંગ્રહિત ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ દ્વારા પેદા થતી ગરમી દરરોજ 140 થી 210 ટન પાણીનું બાષ્પીભવન કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે તે ઉમેરતા પાણીના જથ્થાને અનુરૂપ છે. 9 મેના રોજ, ટી. ઇ. પી. સી. ઓ. એ યુનિટ 4 ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલ માટે સહાયક માળખું સ્થાપિત કરવાનું કામ શરૂ કર્યું હતું, કારણ કે વિસ્ફોટથી માળખું નબળું પડી શકે તેવી ચિંતા હતી. 11 જૂનના રોજ, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલમાં પાણીનું સ્તર સામાન્ય કરતાં માત્ર એક તૃતીયાંશ હતું, અને ઇંધણના સળિયાઓનો માત્ર એક ભાગ પાણીથી ઢંકાયેલો હતો. આ કદાચ ઊંચા કિરણોત્સર્ગના સ્તરને માપવાનું કારણ હતું. આ પૂલનો ઉપયોગ સાધનો ફેંકવા માટે પણ કરવામાં આવ્યો છે. રવિવાર 19 જૂનના રોજ, રેડિયેશન ઘટાડવા અને આ સ્થળે ફરીથી કામ કરવાનું શક્ય બનાવવા માટે પૂલને ફરીથી ભરવામાં આવ્યો હતો. 21 જૂનના રોજ, પૂલ હેઠળના મકાનમાં બીજા માળે મજબૂત બનાવવાનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ થયો હતોઃ બીજા માળે 40 ટનના વજન સાથે 8 મીટર લાંબા 32 સ્ટીલ સ્તંભો મૂકવામાં આવ્યા હતા. 30 જુલાઈ સુધીમાં, સહાયક સ્તંભોનું કોંક્રિટ પૂર્ણ થયું હતું. 16 જૂનથી, ખર્ચ્યા બળતણ પૂલમાં પાણીના ઈન્જેક્શનને કોંક્રિટ પંપીંગ વાહનનો ઉપયોગ કરીને વૈકલ્પિક પાણીની ઈન્જેક્શન લાઇનમાં ફેરવવામાં આવ્યું હતું. 31 જુલાઈના રોજ, ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલને વોટર-ઇન્જેક્શન કૂલિંગ સિસ્ટમમાંથી રુધિરાભિસરણ ઠંડક પ્રણાલીમાં ફેરવવામાં આવ્યો હતો. 31 જાન્યુઆરી 2012 ના રોજ, છ લિટર કિરણોત્સર્ગી પાણી (35.500 બેકરેલ્સ પ્રતિ લિટર) રિએક્ટર 4 ના ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલમાંથી તૂટેલી પાઇપમાંથી બિલ્ડિંગમાં ફ્લોર પર લીક થયું હતું. વાલ્વ બંધ થયા પછી લિકેજ બંધ કરવામાં આવ્યું હતું અને તે ઠંડા હવામાનને કારણે થયું હોવાનું માનવામાં આવતું હતું. બીજા દિવસે (1 ફેબ્રુઆરી 2012), ટેપકોએ એક વધુ ઊંચો આંકડો બહાર પાડ્યોઃ અંદરનું પાણી બરફમાં ફેરવાઈ ગયા પછી પાઇપ બંધ કરવામાં આવ્યા બાદ 8500 લિટર પાણી લીક થયું હતું. આ લિકેજ 31 જાન્યુઆરી 2012ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ શરૂ થયું હોવાનું જણાય છે. આ પાણી કિરણોત્સર્ગી આઇસોટોપથી દૂષિત હતું, કારણ કે તે પાણી સાથે ભળી ગયું હતું જે ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણના પૂલમાંથી ઇંધણના સળિયાઓના સંપર્કમાં હતું. ટી. ઇ. પી. સી. ઓ. એ અન્ય ક્ષતિગ્રસ્ત રિએક્ટર ઇમારતોમાં સમાન કિસ્સાઓ છે કે કેમ તે તપાસવાની યોજના બનાવી હતી. 30 જૂન 2012ના રોજ સ્થાનિક સમય અનુસાર 6.25 કલાકની આસપાસ, એક એલાર્મ બંધ થઈ ગયું અને ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણના પૂલની કૂલિંગ સિસ્ટમ બંધ થઈ ગઈ. તે સમયે તાપમાન 33.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું; કિરણોત્સર્ગી દૂષિત પાણીનું કોઈ લિકેજ નોંધાયું ન હતું. 4 જૂનના રોજ, આવી જ પરિસ્થિતિને કારણે ઠંડક અટકાવી દેવામાં આવી હતી. 1 જુલાઈના રોજ બપોરે 3 વાગ્યા પછી તરત જ ઠંડક ફરી શરૂ કરવામાં આવી હતી, પૂલનું પાણીનું તાપમાન વધીને 42.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું હતું. ટેપકોને ડર હતો કે તાપમાન 65 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે, જે સલામતી નિયમોમાં નિર્ધારિત ઉપલી મર્યાદા છે. કટોકટી પાવર સિસ્ટમના કેટલાક ભાગોમાં મુશ્કેલીઓનું કારણ મૂકવામાં આવ્યું હતું, અને તેને બદલવાની હતી. 18 માર્ચ 2013ના રોજ સાંજે 6ઃ57 વાગ્યે નં. પ્લાન્ટના અકસ્માત પ્રતિક્રિયા કેન્દ્રમાં વીજળી તરત જ નીકળી ગયા પછી 1,3 અને 4 રિએક્ટર બંધ થઈ ગયા. ટેપ્કોને શંકા છે કે સમસ્યા કૂલિંગ સિસ્ટમને નિયંત્રિત કરતા એક કામચલાઉ પાવર સ્વીચબોર્ડમાં સ્થિત હતી. નંબરમાં પાણીનું ઈન્જેક્શન. 1, 2 અને 3 રિએક્ટરને અસર થઈ ન હતી. ટેપકોના જણાવ્યા અનુસાર, રિએક્ટર નં. 4 ની "સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા" હતી, કારણ કે તે ટાંકીમાં સંગ્રહિત ઇંધણ એસેમ્બલીઓની સંખ્યા એકમ 1,2 અને 3 ના પુલ કરતાં મોટી હતી. 19 માર્ચના રોજ સવારે 10 વાગ્યે તાપમાન 15.9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 30.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે હતું અને નં. 4 વપરાયેલ બળતણ પૂલ 65 ડિગ્રી સેલ્સિયસની ઉપરની સલામતી મર્યાદા સુધી પહોંચે છે. જો પાણી ગરમ થાય અને બાષ્પીભવન શરૂ થાય તો જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે ટેપકો પૂલમાં પાણી દાખલ કરવા માટે તૈયાર હતું. 19 માર્ચના રોજ બપોરે લગભગ 1.20 વાગ્યે, બે લાઈનોમાંથી એક નં. 4 વપરાયેલ ઇંધણ પૂલ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. રાત્રે 8 વાગ્યાની આસપાસ ટેપકો બીજી લાઇન કાર્યરત થવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યું હતું. કૂલિંગ સિસ્ટમ નં. 1 વપરાયેલ ઇંધણ પૂલને બપોરે 2.20 વાગ્યે ફરીથી કાર્યરત કરવામાં આવ્યો હતો. વીજળીના નુકસાનને કારણે આ વિસ્તારના રહેવાસીઓમાં ચિંતા અને પ્રશ્નો ઊભા થયા હતા. આ ઘટના બન્યાના લગભગ ત્રણ કલાક પછી પરમાણુ નિયમન સત્તામંડળ દ્વારા આ સમાચારની જાણ કરવામાં આવી હતી. 22 માર્ચ 2013ના રોજ, સ્થળાંતર ક્ષેત્રોનું પુનઃવર્ગીકરણ થવાનું હતું, અને કેટલાક રહેવાસીઓને તેમના ઘરોમાં દિવસની મુલાકાત લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. કેટલાક લોકોએ વિચાર્યું કે બધું નિયંત્રણમાં છે, અને નાના બાળકો ધરાવતા અન્ય લોકો વધુ એક સ્થળાંતરથી ડરતા હતા. કુલ મળીને પ્લાન્ટની નવ સુવિધાઓમાં વીજળી એક સાથે નીકળી ગઈ હતી, રિએક્ટર માટે ઠંડા પાણીમાંથી કિરણોત્સર્ગી સામગ્રીને દૂર કરવા માટેની ફિલ્ટર સિસ્ટમ અને અન્ય પૂલ માટે કૂલિંગ સિસ્ટમને પણ અસર થઈ હતી. ટીઇપીસીઓએ સ્વીકાર્યું હતું કે ડિસેમ્બર 2011માં પ્લાન્ટને નિયંત્રણમાં લાવવામાં આવ્યો ત્યારથી સ્થળ પર આટલી મહત્વપૂર્ણ સુવિધાઓ પર આ પ્રકારની વીજળીની નિષ્ફળતા થવાની આ પ્રથમ ઘટના હતી. 20 માર્ચના રોજ સવારે 1 વાગ્યા પહેલાં તમામ સિસ્ટમો ફરીથી ઓનલાઇન થઈ ગઈ હતી. કૂલિંગ સિસ્ટમ પૂલ નં. 4 છેલ્લા તરીકે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. ટીઇપીસીઓએ મુશ્કેલીઓનું કારણ કામચલાઉ પાવર સ્વીચબોર્ડને ગણાવ્યું હતું. ટેપકોના જણાવ્યા અનુસાર, પરમાણુ કટોકટી પછી સ્થાપિત પ્લાન્ટમાં આ છેલ્લું બાકી રહેલું કામચલાઉ પાવર સ્વીચબોર્ડ હતું. કેન્દ્ર અને પ્રીફેક્ચરલ સરકાર તરફથી ટીકા થઈ હતી, વીજળીના નુકસાનના ત્રણ કલાક પછી મોડી જાહેરાતથી સ્થાનિક લોકોમાં "નોંધપાત્ર ચિંતા" પેદા થઈ હતી. ટીઇપીસીઓએ વચન આપ્યું હતું કે તે લોકોની ચિંતામાં વધારો કરી શકે તેવા મુદ્દાઓ પર વધુ ઝડપથી સંબંધિત માહિતી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરશે. વીજળીના નુકસાનનું કારણ શોધવા માટેની તપાસ દરમિયાન, સ્વીચ બોર્ડની નજીક 6 ઇંચનો ઉંદર વીજ કરંટ લાગવાથી મૃત્યુ પામ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આ એકમાત્ર કારણ હતું કે કેમ તે જાણવા માટે વધુ તપાસની જરૂર હતી. જોકે રિએક્ટરની બેકઅપ સિસ્ટમ્સ ઉપલબ્ધ હતી, વીજળીની ખોટ એ સાબિત કરે છે કે ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલ્સ માટે તે કેસ ન હતો. ખુલ્લા હવામાં ટ્રકની પાછળ આવેલા આ મહત્વપૂર્ણ સાધનોમાં નાના પ્રાણીઓને પ્રવેશતા અટકાવવા માટે કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા ન હતા. 21 માર્ચના રોજ, ટેપ્કોએ વીજળીના નુકસાનની જાણ કરવામાં વિલંબ બદલ અને મીડિયાનો સંપર્ક ન કરવા બદલ માફી માંગી હતી અને તેમાં સુધારો કરવાનું વચન આપ્યું હતું. એનઆરએએ નિર્ણય લીધો કે તે બેક-અપ વીજ પુરવઠો પ્રણાલીઓ અને વધુ ટકાઉ અને વિશ્વસનીય પ્રણાલીઓના હપ્તાને ઝડપી બનાવશે. આ વિષય પર ટેપ્કો અહેવાલ પર ચર્ચા કરવા માટે 29 માર્ચ 2013ના રોજ નિષ્ણાતોની બેઠકની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જાપાન સરકાર તરફથી ગંભીર ટીકા થઈ હતી; ટેપ્કોને બહુવિધ વીજ પુરવઠો સ્થાપિત કરવા અને પ્લાન્ટની સલામતીમાં લોકોનો વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે વધુ કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. મુખ્ય કેબિનેટ સચિવ યોશીહિદે સુગાએ એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે, ટેપ્કોને તેના જોખમ વ્યવસ્થાપનમાં સુધારો કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, ટેપ્કોએ અધિકારીઓને તાત્કાલિક જાણ કરી ન હતી અને ટેપ્કો દ્વારા વીજળીની નિષ્ફળતાને સંભાળવાથી કંપનીમાં લોકોના વિશ્વાસને ભારે નુકસાન થયું હતું. વ્યાપકપણે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હોવા છતાં, પુરાવા સૂચવે છે કે યુનિટ 4 ખાતે વપરાયેલ ઇંધણ પૂલ કોઈ પણ તબક્કે જટિલતાનો સંપર્ક કરતું ન હતું. બોરોન ઈન્જેક્શન અધિકારીઓએ ન્યુટ્રોનને શોષવા માટે ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણના પુલમાં બોરિક એસિડ, બોરોનેટેડ પ્લાસ્ટિકના મણકા અથવા બોરોન કાર્બાઇડ ગોળીઓ દાખલ કરવા અથવા લક્ષિત હવામાં ફેંકવાનું વિચાર્યું હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે. ફ્રાન્સે 17 માર્ચ 2011ના રોજ જાપાનને 95 ટન બોરોન પહોંચાડ્યું હતું અને અમેરિકાએ 9 ટન પૂરું પાડ્યું હતું. રિએક્ટર કોરમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવેલા પાણીમાં ન્યુટ્રોન શોષી લેનાર બોરિક એસિડ ઉમેરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તે અસ્પષ્ટ છે કે બોરોનને ખર્ચ્યા બળતણ પુલ (એસ. એફ. પી.) ના છંટકાવ સાથે સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું કે કેમ. દ્રશ્ય નિરીક્ષણ 30 એપ્રિલ 2011ના રોજ રિએક્ટર 4 પર ખર્ચ્યા બળતણ સળિયા પૂલનું દ્રશ્ય નિરીક્ષણ દર્શાવે છે કે પૂલમાં બળતણના સળિયાઓને કોઈ નોંધપાત્ર દૃશ્યમાન નુકસાન નથી. 22 ડિસેમ્બર 2014ના રોજ, ટેપકોના ક્રૂએ તમામ ઇંધણ એસેમ્બલીઓને દૂર કરવાનું પૂર્ણ કર્યું, અને રિએક્ટર 4ના ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલમાં હવે કોઈ સંગ્રહિત ઇંધણના સળિયા નહોતા. મોટાભાગની વપરાયેલી ઇંધણ એસેમ્બલીઓને સામાન્ય વપરાયેલ ઇંધણ પૂલમાં ખસેડવામાં આવી હતી જ્યારે કેટલીક બિનઉપયોગી ઇંધણ એસેમ્બલીઓને યુનિટ 6 ના વપરાયેલ ઇંધણ પૂલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. યુનિટ 5 અને 6 ભૂકંપ આવ્યો તે સમયે બંને રિએક્ટર ઓફલાઇન હતા (રિએક્ટર 5 3 જાન્યુઆરી 2011ના રોજ અને રિએક્ટર 6 14 ઓગસ્ટ 2010ના રોજ બંધ કરવામાં આવ્યા હતા), જોકે રિએક્ટર 4થી વિપરીત, જ્યાં ભૂકંપ પહેલા ઇંધણના સળિયા દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, તેઓ હજુ પણ ઇંધણથી ભરેલા હતા. સરકારના પ્રવક્તા એડાનોએ 15 માર્ચે જણાવ્યું હતું કે રિએક્ટર 5 અને 6 પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે, કારણ કે ઠંડક પ્રક્રિયાઓ સારી રીતે કામ કરી રહી નથી. 9: 16 વાગ્યે JST, રિએક્ટર ઇમારતો 5 અને 6 માંથી છતની પેનલ્સને દૂર કરવાની વિચારણા કરવામાં આવી રહી હતી જેથી કોઈ પણ હાઇડ્રોજન બિલ્ડ-અપ છટકી શકે. 15 માર્ચના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યે યુનિટ 5માં પાણીનું સ્તર ઇંધણના સળિયાથી 2 મીટર ઉપર હોવાનું નોંધાયું હતું, પરંતુ 5 કલાકમાં 40 સે. મી. ઘટી ગયું હતું. 18 માર્ચના રોજ પ્રકાશિત થયેલા પાણીનું તાપમાન રિએક્ટર 5ની અંદર 182 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને રિએક્ટર 6માં 161 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જોવા મળ્યું હતું. 17 માર્ચના રોજ, યુનિટ 6માં એક જ કાર્યરત એર-કૂલ્ડ ડીઝલ-જનરેટર તેમજ ડ્રાય સ્વીચગિયર (એકમાત્ર જીઇ માર્ક II રિએક્ટર બિલ્ડિંગની અંદર) હોવાનું નોંધાયું હતું અને આનો ઉપયોગ યુનિટ 5માં પાવર પંપ પર મેક-અપ વોટર કન્ડેન્સેટ સિસ્ટમ (એમયુડબલ્યુસી) ચલાવવા માટે થવાનો હતો જેથી વધુ પાણી પૂરું પાડી શકાય. એકવાર પ્લાન્ટમાં બાહ્ય શક્તિ પુનઃસ્થાપિત થઈ શકે તે પછી રિએક્ટર પ્રેશર વેસલમાં પાણી દાખલ કરવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી, કારણ કે રિએક્ટરમાં પાણીનું સ્તર ઘટી રહ્યું હોવાનું માનવામાં આવતું હતું. એન. આઈ. એસ. એ. એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ગ્રીડમાંથી તમામ એકમોને જોડાણો નવા કેબલ અને ટ્રાન્સફોર્મર્સ દ્વારા 20 માર્ચના રોજ પૂર્ણ થયા હતા. આઇએઇએને પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતી સૂચવે છે કે 14 માર્ચના રોજ સાંજે 7 વાગ્યાથી 18 માર્ચના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી બંને એકમો 5 અને 6 પર સંગ્રહ પૂલનું તાપમાન 60-68 °Cની આસપાસ સ્થિર રહ્યું હતું, જોકે તે ધીમે ધીમે વધી રહ્યું હતું. 18 માર્ચના રોજ રિએક્ટરનું પાણીનું સ્તર ઇંધણના સળિયાથી લગભગ 2 મીટર ઉપર રહ્યું હતું. તે પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી કે કોઈપણ હાઇડ્રોજન ગેસને બહાર નીકળવા દેવા માટે એકમો 5 અને 6 ની છતમાંથી પેનલ દૂર કરવામાં આવી હતી. 19 માર્ચના રોજ સવારે 4:22 વાગ્યે, એકમ 6 માટે કટોકટી જનરેટર A નું બીજું એકમ ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેણે એકમ 5 માં શેષ ગરમી દૂર કરવાની પ્રણાલી (RHR) ના પંપ C ની કામગીરીને મંજૂરી આપી હતી જેથી વપરાયેલ ઇંધણ સંગ્રહ પૂલ અને રિએક્ટર કોરને વારાફરતી ઠંડુ કરી શકાય. પછીના દિવસે, યુનિટ 6 માં પંપ બી પણ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો જેથી ત્યાં વપરાયેલ ઇંધણ પૂલ અને રિએક્ટર કોરને ઠંડુ કરી શકાય. ક્રૂએ અસ્થાયી સબમર્સિબલ દરિયાઇ પાણીના પંપ અને હોસીસ સ્થાપિત કર્યા હતા જેથી શેષ હીટ રિમૂવલ સિસ્ટમ હીટ એક્સ્ચેન્જર્સને ઠંડું પાણી પૂરું પાડી શકાય કારણ કે સુનામી દ્વારા મુખ્ય દરિયાઇ પાણીના પંપને ભારે નુકસાન થયું હતું. વધુમાં, પૂરને કારણે ભોંયરાઓમાં વિદ્યુત ઉપકરણોને ભારે નુકસાન થયું હોવાથી, બાકી રહેલા હીટ રિમૂવલ સિસ્ટમના મુખ્ય લૂપ પંપ પર કામચલાઉ વીજ જોડાણો કરવા પડ્યા હતા. યુનિટ 5 પૂલનું તાપમાન 19 માર્ચના રોજ સાંજે 6 વાગ્યે જેએસટી પર ઘટીને 48 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 20 માર્ચના રોજ 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું હતું જ્યારે યુનિટ 6 પૂલનું તાપમાન ઘટીને 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું હતું. 20 માર્ચના રોજ, એન. આઈ. એસ. એ. એ જાહેરાત કરી હતી કે બંને રિએક્ટર ઠંડા બંધ થવાની સ્થિતિમાં પરત ફર્યા છે. 23 માર્ચના રોજ, એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે રિએક્ટર 5 ખાતેના કૂલિંગ પંપે કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું જ્યારે તેને બેકઅપ પાવરમાંથી ગ્રીડ સપ્લાયમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. આનું સમારકામ કરવામાં આવ્યું હતું અને લગભગ 24 કલાક પછી ઠંડક ફરી શરૂ થઈ હતી. યુનિટ 6માં આર. એચ. આર. કૂલિંગને 25 માર્ચે કાયમી વીજ પુરવઠામાં ફેરવવામાં આવ્યું હતું. 28 મેના રોજ, રિએક્ટર 5 માટે કામચલાઉ દરિયાઈ પાણીનો ઠંડક પંપ બંધ થઈ ગયો, જેની શોધ ટેપ્કો દ્વારા સ્થાનિક સમય અનુસાર 21 વાગ્યે કરવામાં આવી હતી. તે સમયે, રિએક્ટરમાં તાપમાન 68 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું, અને ખર્ચવામાં આવેલા ઇંધણ પૂલમાં 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું. બીજા દિવસે સવારે 11 વાગ્યે તાપમાન 92.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 45.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી વધી ગયું હતું. 12:49 વાગ્યે ઠંડક પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. 24 જૂનના રોજ ટેપ્કોએ યુનિટ 5ની રિએક્ટર બિલ્ડિંગ ઇક્વિપમેન્ટ કૂલિંગ વોટર સિસ્ટમનું સમારકામ પૂર્ણ કર્યું જે મુખ્ય ફ્યુઅલ પૂલ કૂલિંગ અને ક્લીન-અપ સિસ્ટમ તેમજ અન્ય ઉપકરણોમાંથી ગરમી દૂર કરે છે. ફ્યુઅલ પૂલ અને રિએક્ટર કોરને હવે એક સાથે ઠંડુ કરવામાં આવી રહ્યું છે, ફ્યુઅલ પૂલ કૂલિંગ સિસ્ટમ અને ઇક્વિપમેન્ટ કૂલિંગ વોટર સિસ્ટમ દ્વારા ફ્યુઅલ પૂલ અને રેસિડ્યુઅલ હીટ રિમૂવલ સિસ્ટમ દ્વારા રિએક્ટર કોર. અગાઉ રેસિડ્યુઅલ હીટ રિમૂવલ સિસ્ટમને વૈકલ્પિક રીતે રિએક્ટર કોર અને ફ્યુઅલ પૂલને ઠંડક આપવા વચ્ચે ફેરવવામાં આવતી હતી. 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ, તે જ એકમ 6 માં પૂર્ણ થયું હતું અને હવે બંને એકમોના રિએક્ટર અને સંગ્રહ પુલને અલગથી ઠંડુ કરવામાં આવી રહ્યા છે. 3 જુલાઈના રોજ સવારે, દરિયાઈ પાણી માટે કામચલાઉ પંપના આઉટલેટની આસપાસ 30 સેન્ટિમીટર લાંબી અને 7 સેન્ટિમીટર પહોળી પોલીવિનાઇલ નળીમાં તિરાડ મળી આવી હતી. સવારે 10 વાગ્યે પંપ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો, 15 મિનિટ પછી રિએક્ટર 5 ની કૂલિંગ સિસ્ટમ બંધ કરવામાં આવી હતી. પોલીવિનાઇલ પાઇપને બદલવામાં આવી હતી, અને કૂલિંગ સિસ્ટમ બપોરે 1:45 વાગ્યે ફરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. રિએક્ટરમાં તાપમાન લગભગ 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધીને 47.7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થયું હતું. સતત ભરતીની હિલચાલ કદાચ સપાટ લવચીક નળીના ભંગાણનું કારણ હતું. 4 જુલાઈના રોજ ટેપકોએ જાહેરાત કરી હતી કે ગરમી દૂર કરવાની પ્રણાલીમાં ઉપયોગમાં લેવાતી તમામ નળીઓ અને નળીઓની સંભવિત નબળાઈઓ પર તપાસ કરવામાં આવશે. આ પ્રકારની નળીઓ, જેનો ઉપયોગ અત્યંત કિરણોત્સર્ગી પાણીને સ્થાનાંતરિત કરવા માટે થતો હતો, તેને બદલવાની જરૂર નહોતી કારણ કે તે આત્યંતિક ખૂણાઓ પર વળેલી ન હતી. 15 જુલાઈના રોજ સવારે 10:16 વાગ્યે, ટેપ્કોએ યુનિટ 5ની મૂળ અવશેષ ગરમી દૂર કરતી દરિયાઇ જળ પ્રણાલીના પંપ બીનું સમારકામ પૂર્ણ કર્યું હતું. સુનામીમાં મૂળ દરિયાઈ જળ પ્રણાલીને ગંભીર નુકસાન થયું હતું, જેમાં કામચલાઉ દરિયાઈ પાણીના પંપ અને નળીઓ સ્થાપિત કરવાની જરૂર હતી, જે લીક થવાની સંભાવના સાબિત થઈ છે. 15 જુલાઈના રોજ બપોરે 2.45 વાગ્યે, ટેપ્કોએ નવા સમારકામ કરાયેલા પંપ સાથે અવશેષ ગરમી દૂર કરવાના હીટ એક્સ્ચેન્જર દ્વારા દરિયાઇ પાણીને પમ્પ કરવાનું શરૂ કર્યું. બાહ્ય શક્તિ ભૂકંપ અને સુનામી દરમિયાન ફુતાબા રેખાઓ સક્રિય રહી હતી. પ્લાન્ટ સબસ્ટેશનમાં ઉપકરણોને નુકસાન થવાથી આ શક્તિનો ઉપયોગ થતો અટકાવ્યો હતો. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ યુનિટ 4 વિસ્ફોટનો વીડિયો. ફુકુશિમા પ્રાંતમાં ફુકુશિમા દાઇચી પરમાણુ દુર્ઘટના ઇમારતો અને માળખાઓ