Circulator pump
સર્ક્યુલેટર પંપ અથવા સર્ક્યુલેટિંગ પંપ એ એક ચોક્કસ પ્રકારનો પંપ છે જેનો ઉપયોગ બંધ સર્કિટમાં વાયુઓ, પ્રવાહી અથવા સ્લરીઝને પ્રસારિત કરવા માટે થાય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે હાઇડ્રોનિક હીટિંગ અથવા કૂલિંગ સિસ્ટમમાં પાણી ફરતું જોવા મળે છે. કારણ કે તેઓ માત્ર બંધ સર્કિટમાં પ્રવાહીનું પરિભ્રમણ કરે છે, તેથી તેમને માત્ર પાઇપિંગ સિસ્ટમના ઘર્ષણને દૂર કરવાની જરૂર છે (પ્રવાહીને ઓછી સંભવિત ઊર્જાના બિંદુથી ઉચ્ચ સંભવિત ઊર્જાના બિંદુ સુધી ઉઠાવવાના વિરોધમાં). હાઇડ્રોનિક પ્રણાલીઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સર્ક્યુલેટર પંપ સામાન્ય રીતે વિદ્યુત સંચાલિત કેન્દ્રત્યાગી પંપ હોય છે. ઘરોમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે તેમ, તેઓ ઘણીવાર નાના હોય છે, સીલ કરવામાં આવે છે અને હોર્સ પાવરના અપૂર્ણાંક પર રેટ કરવામાં આવે છે, પરંતુ વ્યાપારી કાર્યક્રમોમાં તેઓ ઘણા હોર્સ પાવર સુધીના કદમાં હોય છે અને ઇલેક્ટ્રિક મોટર સામાન્ય રીતે યાંત્રિક જોડાણના અમુક સ્વરૂપ દ્વારા પંપ બોડીથી અલગ પડે છે. ઘરગથ્થુ ઉપયોગોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સીલબંધ એકમોમાં ઘણીવાર મોટર રોટર, પંપ ઇમ્પેલર અને સપોર્ટ બેરિંગ્સ સંયુક્ત હોય છે અને પાણીની સર્કિટમાં સીલ કરવામાં આવે છે. આ મોટા, બે ભાગવાળા પંપ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા મુખ્ય પડકારોમાંથી એકને ટાળે છેઃ જ્યાં પંપ ડ્રાઇવ શાફ્ટ પંપ બોડીમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યાં પાણી-ચુસ્ત સીલ જાળવવી. નાનાથી મધ્યમ કદના સર્ક્યુલેટર પંપ સામાન્ય રીતે પાઇપ ફ્લાન્જેસ દ્વારા સંપૂર્ણપણે સપોર્ટેડ હોય છે જે તેમને બાકીના હાઇડ્રોનિક પ્લમ્બિંગ સાથે જોડે છે. મોટા પંપ સામાન્ય રીતે પેડ-માઉન્ટેડ હોય છે. બંધ હાઇડ્રોનિક પ્રણાલીઓ માટે જ ઉપયોગમાં લેવાતા પંપ કાસ્ટ આયર્ન ઘટકો સાથે બનાવી શકાય છે કારણ કે લૂપમાં પાણી કાં તો ડી-ઓક્સિજનયુક્ત થઈ જશે અથવા કાટ અટકાવવા માટે રસાયણો સાથે સારવાર કરવામાં આવશે. પરંતુ ઓક્સિજનયુક્ત, પીવાલાયક પાણીનો સતત પ્રવાહ ધરાવતા પંપ કાંસાની જેમ વધુ મોંઘી સામગ્રીથી બનેલા હોવા જોઈએ. ઘરેલું ગરમ પાણી સાથે ઉપયોગ કરો ફરતા પંપોનો ઉપયોગ ઘણીવાર ઘરેલું ગરમ પાણીને પ્રસારિત કરવા માટે થાય છે જેથી પ્રવાહી વહેવાનો હરકોઈ જાતનો નળ માંગ પર તરત જ ગરમ પાણી પૂરું પાડશે, અથવા (ઊર્જાની વધુ બચત) વપરાશકર્તાની ગરમ પાણીની વિનંતી પછી ટૂંકા સમય પછી. જે પ્રદેશોમાં ઝડપથી વિસ્તરી રહેલી વસ્તી અને શહેરીકરણ સાથે જળ સંરક્ષણના મુદ્દાઓ મહત્વમાં વધી રહ્યા છે ત્યાં સ્થાનિક જળ સત્તાવાળાઓ ઘરમાલિકો અને બિલ્ડરોને છૂટ આપે છે જેઓ પાણી બચાવવા માટે સર્ક્યુલેટર પંપ સ્થાપિત કરે છે. પરિભ્રમણ પંપ વિના લાક્ષણિક એક તરફી પ્લમ્બિંગમાં, પાણીને વોટર હીટરમાંથી પાઇપ દ્વારા નળ સુધી સરળ રીતે પાઇપ કરવામાં આવે છે. એકવાર નળ બંધ થઈ જાય પછી, પાઈપોમાં બાકી રહેલું પાણી ઠંડુ થઈ જાય છે, જે આગલી વખતે નળ ખોલવામાં આવે ત્યારે ગરમ પાણીની પરિચિત રાહ પેદા કરે છે. સર્ક્યુલેટર પંપ ઉમેરીને અને હીટરથી સૌથી દૂરના ભાગ સુધી અને હીટર પર પાછા પાઇપ દ્વારા સતત થોડી માત્રામાં ગરમ પાણી ફેલાવીને, પાઇપમાં પાણી હંમેશા ગરમ રહે છે, અને રાહ જોવામાં કોઈ પાણીનો બગાડ થતો નથી. ટ્રેડઓફ એ પંપના સંચાલનમાં વેડફાતી ઊર્જા અને સતત ગરમ પાઈપોમાંથી ગુમાવેલી ગરમીની ભરપાઈ કરવા માટે વોટર હીટર પરની વધારાની માંગ છે. જ્યારે આમાંના મોટાભાગના પંપ ગરમ પાણીના હીટરની નજીક માઉન્ટ થાય છે અને તેમાં કોઈ એડજસ્ટેબલ તાપમાન ક્ષમતાઓ નથી, ત્યારે લૂપ પર છેલ્લી ફિક્સ્ચર પર માઉન્ટ થયેલ તાપમાન એડજસ્ટેબલ થર્મોસ્ટેટિકલી નિયંત્રિત પરિભ્રમણ પંપનો ઉપયોગ કરીને ઊર્જામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. થર્મોસ્ટેટિકલી નિયંત્રિત પરિભ્રમણ પંપ માલિકોને ગરમ પાણીની પાઇપમાં જાળવવા માટે ગરમ પાણીનું ઇચ્છિત તાપમાન પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે છે કારણ કે મોટાભાગના ઘરોને તેમના નળમાંથી તરત જ ડિગ્રી પાણીની જરૂર હોતી નથી. થર્મોસ્ટેટિકલી નિયંત્રિત પરિભ્રમણ પંપ વપરાશકર્તાનું પસંદ કરેલું તાપમાન જાળવવા માટે ચક્ર ચાલુ અને બંધ કરે છે અને સતત કાર્યરત પંપ કરતાં ઓછી ઊર્જાનો વપરાશ કરે છે. લૂપ પર સૌથી દૂરની ફિક્સ્ચર પછી થર્મોસ્ટેટિકલી નિયંત્રિત પંપ સ્થાપિત કરીને, ચક્રીય પંપીંગ છેલ્લા ફિક્સ્ચરથી વોટર હીટર સુધી પાઇપિંગને ગરમ કરવાની ઊર્જાનો બગાડ કરવાને બદલે લૂપ પર છેલ્લી ફિક્સ્ચર સુધી તૈયાર ગરમ પાણી જાળવે છે. મર્યાદિત ઉપલબ્ધ જગ્યા, સૌંદર્ય પ્રસાધનો, ઘોંઘાટ પ્રતિબંધો અથવા ઉપલબ્ધ શક્તિના અભાવને કારણે ગરમ પાણીના પરિભ્રમણ લૂપ પર સૌથી દૂરના ભાગમાં પરિભ્રમણ પંપ સ્થાપિત કરવો ઘણીવાર શક્ય નથી. ગરમ પાણીની પરિભ્રમણ તકનીકમાં તાજેતરની પ્રગતિઓ ગરમ પાણીના લૂપ પર છેલ્લી ફિક્સ્ચર પર પંપ સ્થાપિત કર્યા વિના તાપમાન નિયંત્રિત પંમ્પિંગથી લાભ મેળવવા માટે પરવાનગી આપે છે. આ અદ્યતન ગરમ પાણી પરિભ્રમણ પ્રણાલીઓ લૂપ પર છેલ્લી ફિક્સ્ચર પર વ્યૂહાત્મક રીતે સ્થાપિત પાણીના સંપર્ક તાપમાન પ્રોબનો ઉપયોગ કરે છે જેથી ઊર્જાનો બગાડ ગરમીની લાંબી રીટર્ન પાઈપોને ઘટાડી શકાય. પાઇપ પર લાગુ થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન આ બીજા નુકસાનને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને ગરમ પાણીને સતત ઉપલબ્ધ રાખવા માટે પંપ કરેલા પાણીની માત્રાને ઘટાડે છે. પરંપરાગત ગરમ પાણીની પુનઃચક્રણ પ્રણાલી ગરમ પાણીની ટાંકીથી સૌથી દૂર સ્થિત ગરમ પાણીની ટાંકી સુધીની રીટર્ન લાઇન તરીકે હાલની ઠંડા પાણીની લાઇનનો ઉપયોગ કરે છે. બે સિસ્ટમ પ્રકારોમાંથી પ્રથમમાં ગરમ વોટર હીટર પર માઉન્ટ થયેલ પંપ હોય છે જ્યારે "સામાન્ય રીતે ખુલ્લો" થર્મોસ્ટેટિક કંટ્રોલ વાલ્વ વોટર હીટરથી સૌથી દૂર સ્થાપિત થાય છે અને એકવાર ગરમ પાણી ગરમ અને ઠંડા રેખાઓ વચ્ચેના ક્રોસઓવર પ્રવાહને નિયંત્રિત કરવા માટે વાલ્વનો સંપર્ક કરે છે ત્યારે બંધ થાય છે. બીજી પ્રકારની પ્રણાલી થર્મોસ્ટેટિકલી નિયંત્રિત પંપનો ઉપયોગ કરે છે જે વોટર હીટરથી સૌથી દૂર સ્થાપિત થાય છે. આ થર્મોસ્ટેટિકલી નિયંત્રિત પંપમાં ઘણીવાર બિલ્ટ-ઇન "સામાન્ય રીતે બંધ" ચેક-વાલ્વ હોય છે જે ઠંડા પાણીની લાઇનમાં પાણીને ગરમ પાણીની લાઇનમાં પ્રવેશતા અટકાવે છે. સમર્પિત રીટર્ન લાઇનની તુલનામાં, રીટર્ન તરીકે ઠંડા પાણીની લાઇનનો ઉપયોગ કરવાથી ઠંડા પાણીની પાઇપ (અને સમાયેલ પાણી) ને ગરમ કરવાનો ગેરલાભ છે. ચોક્કસ તાપમાન દેખરેખ અને સક્રિય પ્રવાહ નિયંત્રણ ઠંડા પાણીની લાઇનની અંદર ઠંડા પાણીની ખોટને ઘટાડી શકે છે. ઉદ્યોગની અંદર તકનીકી પ્રગતિઓ દિવસના ચોક્કસ કલાકો દરમિયાન કામગીરીને મર્યાદિત કરવા માટે ટાઈમરનો સમાવેશ કરવાની મંજૂરી આપે છે જેથી ઊર્જાનો બગાડ ઘટાડી શકાય અને માત્ર ત્યારે જ સંચાલન કરી શકાય જ્યારે રહેવાસીઓ ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરે તેવી શક્યતા હોય. તકનીકીમાં વધારાની પ્રગતિઓમાં એવા પંપનો સમાવેશ થાય છે જે ગરમ પાણીનું તાપમાન જાળવવા માટે ચાલુ અને બંધ થાય છે વિરુદ્ધ સતત કાર્યરત પંપ જે વધુ વિદ્યુત ઊર્જાનો વપરાશ કરે છે. ઓપન-લૂપ હોટ વોટર સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ્સમાં હોટ વોટર લાઇન સાઇફોનિંગની ઘટનાઓને અટકાવીને ઉર્જાનો બગાડ અને અગવડમાં ઘટાડો શક્ય છે, જે પાણીને વોટર હીટરમાં પાછું લાવવા માટે ઠંડા પાણીની લાઇનનો ઉપયોગ કરે છે. હોટ વોટર લાઇન સાઇફોનિંગ ત્યારે થાય છે જ્યારે ગરમ અને ઠંડા પાણીની લાઇનો વચ્ચેના પાણીના દબાણમાં તફાવતને કારણે ગરમ પાણીની લાઇન સાઇફન્સની અંદરનું પાણી અથવા ઠંડા પાણીની લાઇનમાં દબાણ કરવામાં આવે છે. "સામાન્ય રીતે બંધ" સોલેનોઇડ વાલ્વનો ઉપયોગ ઠંડા પાણીના ઉપયોગ દરમિયાન ગરમ પાણીની લાઈનોમાંથી બિન-ગરમ પાણીને બહાર કાઢવાથી અટકાવીને ઊર્જાનો વપરાશ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે. ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ તરત જ ઠંડા પાણીની લાઈનોમાં પાણીનું દબાણ ઘટાડે છે, ગરમ પાણીની લાઈનોમાં પાણીનું ઊંચું દબાણ "સામાન્ય રીતે ખુલ્લા" થર્મોસ્ટેટિક ક્રોસઓવર વાલ્વ અને બેકફ્લો ચેક વાલ્વ (જે ફક્ત ઠંડા પાણીને ગરમ પાણીની લાઇનમાં વહેતા અટકાવે છે) દ્વારા પાણીને દબાણ કરે છે, જેનાથી વોટર હીટર પર ઊર્જાની માંગ વધે છે. સર્ક્યુલેટર પંપની સંભવિત આડઅસરો પાઇપિંગ સિસ્ટમમાં વધેલી ગરમીની નોંધ લેવી મહત્વપૂર્ણ છે, જે બદલામાં સિસ્ટમના દબાણમાં વધારો કરે છે. પાણીની સ્થિતિ (એટલે કે તાંબુ અને નરમ પાણી) પ્રત્યે સંવેદનશીલ પાઈપિંગ સતત પ્રવાહથી પ્રતિકૂળ રીતે પ્રભાવિત થશે. જો કે પાણી સંરક્ષિત છે, પાઈપિંગ દ્વારા પરોપજીવી ગરમીનું નુકસાન તેમાંથી પસાર થતી ગરમીના પરિણામે વધારે હશે. કાર્યના માત્રાત્મક માપ પંપની કામગીરી દરમિયાન, રોટરના કેન્દ્રમાં પ્રવાહી પ્રવાહમાં ઘટાડો થાય છે, જેના કારણે સક્શન પોર્ટ દ્વારા પ્રવાહીનો પ્રવાહ થાય છે. અતિશય દબાણમાં ઘટાડાની સ્થિતિમાં, રોટરના કેટલાક ભાગોમાં, દબાણ પમ્પ કરેલા પ્રવાહીના તાપમાનને અનુરૂપ સંતૃપ્તિ દબાણ કરતાં ઓછું હોઈ શકે છે, જે કહેવાતા પોલાણનું કારણ બને છે, એટલે કે. પ્રવાહી બાષ્પીભવન. આને રોકવા માટે, સક્શન પોર્ટ (પંપના ઇનલેટ પર) માં દબાણ ચોખ્ખા હકારાત્મક સક્શન હેડ (એન. પી. એસ. એચ.) દ્વારા પ્રવાહી તાપમાનને અનુરૂપ સંતૃપ્તિ દબાણ કરતા વધારે હોવું જોઈએ. ફરતા પંપ માટે નીચેના પરિમાણો લાક્ષણિકતા ધરાવે છેઃ ક્ષમતા Q, પંપ દબાણ ωp (ડિલિવરી હેડ ωH), પંપ એકમ કાર્યક્ષમતા η સાથે ઊર્જા વપરાશ P, ઇમ્પેલર રોટેશનલ સ્પીડ n, NPSH અને ધ્વનિ સ્તર L. વ્યવહારમાં, મૂલ્યો Q, ωp (ωH), P અને η વચ્ચેના ગ્રાફિકલ સંબંધનો ઉપયોગ થાય છે. આને પંપ વળાંક કહેવામાં આવે છે. તેઓ અભ્યાસો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, જેની પદ્ધતિ પ્રમાણિત છે. આ વળાંક ત્યારે સ્પષ્ટ થાય છે જ્યારે પાણીને 1000 કિ. ગ્રા./મી. 3 ની ઘનતા અને 1 મીમી2/સેકન્ડની ગતિશીલતાની સ્નિગ્ધતા સાથે પમ્પ કરવામાં આવે છે. જ્યારે ફરતા પંપનો ઉપયોગ વિવિધ ઘનતા અને સ્નિગ્ધતાના પ્રવાહી માટે થાય છે, ત્યારે પંપ વળાંકની ફરીથી ગણતરી કરવી પડે છે. આ વળાંકો સૂચિમાં અને કામગીરી અને જાળવણી માર્ગદર્શિકામાં આપવામાં આવે છે, જો કે તેમનો સ્ટ્રોક પંપ ઉત્પાદકોની વોરંટીનો વિષય છે. 1 જાન્યુઆરી 2013 થી, સર્ક્યુલેટરોએ યુરોપિયન નિયમન 641/2009 નું પાલન કરવું આવશ્યક છે. આ નિયમન યુરોપિયન યુનિયનની ઇકોડસાઈન નીતિનો એક ભાગ છે. ઝોન વૉલ્વ સંદર્ભો ગ્રંથસૂચિ પંપ પણ જુઓ