Amplitude adjusting
એમ્પ્લીટ્યુડ એડજસ્ટિંગ (જેને એમ્પ્લીટ્યુડ કંટ્રોલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) ઇલેક્ટ્રિક લોડના પાવર કંટ્રોલને સક્ષમ કરે છે, જે AC વોલ્ટેજ સાથે સંચાલિત થાય છે. એક પ્રતિનિધિ ઉપયોગ એ ઔદ્યોગિક ઉચ્ચ તાપમાન ભઠ્ઠીઓનું ગરમી નિયંત્રણ છે. કાર્યાત્મકતા પરંપરાગત તબક્કા કોણ અથવા પૂર્ણ તરંગ નિયંત્રણથી વિપરીત, કંપનવિસ્તાર નિયંત્રણ દરમિયાન માત્ર સાઇનસોઇડલ પુરવઠા પ્રવાહનું કંપનવિસ્તાર બદલાય છે. કંપનવિસ્તારનું સ્તર માત્ર વપરાયેલી શક્તિ પર આધાર રાખે છે. સાઇનસ ઓસિલેશન બદલાતું નથી. કારણ કે પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ તબક્કામાં છે, કંપનવિસ્તાર નિયંત્રણ માટે મુખ્યમાંથી માત્ર વાસ્તવિક શક્તિ લેવામાં આવે છે. તેથી ફેઝ-એન્ગલ ઓપરેશનના કિસ્સામાં મેઇન્સમાંથી વર્તમાન વપરાશ વર્તમાન વપરાશ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછો છે. ફાયદા સતત પ્રવાહ વપરાયેલ હીટર તત્વોની હળવી કામગીરીનું કારણ બને છે અને પરિણામે નોંધપાત્ર લાંબા જીવનકાળની અનુભૂતિ થાય છે. આજુબાજુની પરિસ્થિતિઓના આધારે જીવનકાળ બમણો લાંબો હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને થ્રેશોલ્ડ પર હીટર તત્વોના સપાટીના નુકસાનને ઘટાડી શકાય છે. કંપનવિસ્તાર નિયંત્રણ થાયરીસ્ટર એકમો માટે હંમેશની જેમ ફ્લિકર અસરો અને હાર્મોનિક્સને દૂર કરે છે, જેથી EN 61000-3-2 અને EN 61000-3-3 અનુસાર પ્રમાણભૂત સ્પષ્ટીકરણો અવલોકન કરવામાં આવે. પ્રતિક્રિયાશીલ વીજ વળતરની જરૂર નથી, જેનાથી સાધનોનો ખર્ચ ઘટે છે. એપ્લિકેશન્સ પાવર કંટ્રોલ માટે સાઇનસ યુનિટ્સ અથવા આઇજીબીટી પાવર કન્વર્ટરઃ રેઝિસ્ટન્સ હીટિંગ્સ સિલિકોન કાર્બાઇડ (એસસી)-હીટર એલિમેન્ટ્સ મોલિબ્ડેનમ ડિસિલિસાઇડ (એમઓસીઆઈ 2)-હીટર એલિમેન્ટ્સ ઇન્ફ્રાલાઇટ રેડિએટર્સ લિટરેચર મેનફ્રેડ શ્લેચર, વિનફ્રેડ સ્નેઇડરઃ ઇલેક્ટ્રોનિક પાવર યુનિટ્સ. , (પીડીએફ તરીકે ડાઉનલોડ કરો) ઇલેક્ટ્રિક પાવર