Sump pump
સંમ્પ પંપ એ એક પંપ છે જેનો ઉપયોગ પાણી એકત્રિત કરતા સંમ્પ બેસિનમાં એકઠા થયેલા પાણીને દૂર કરવા માટે થાય છે, જે સામાન્ય રીતે ઘરો અને અન્ય ઇમારતોના ભોંયરાઓમાં જોવા મળે છે, અથવા અન્ય સ્થળોએ જ્યાં પાણી દૂર કરવું આવશ્યક છે, જેમ કે બાંધકામ સ્થળો. પાણી બેસિનમાં પ્રવેશતા ભોંયરામાં જળરોધક પ્રણાલીની પરિમિતિની ગટરમાંથી પ્રવેશી શકે છે, અથવા જો ભોંયરામાં પાણીના સ્તરથી નીચે હોય તો વરસાદ અથવા કુદરતી ભૂગર્ભ જળના પ્રવાહને કારણે પ્રવેશી શકે છે. વધુ સામાન્ય રીતે, "સમ્પ" એ કોઈ પણ સ્થાનિક દબાણ છે જ્યાં પાણી એકઠું થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઘણા ઔદ્યોગિક કૂલિંગ ટાવર્સમાં બિલ્ટ-ઇન સમ્પ હોય છે જ્યાં પાણીના પૂલનો ઉપયોગ ટાવરમાં ઊંચા પાણીના સ્પ્રે નોઝલ પૂરા પાડવા માટે થાય છે. સમ્પ પંપનો ઉપયોગ ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટ્સ, બાંધકામ સ્થળો, ખાણો, પાવર પ્લાન્ટ્સ, લશ્કરી સ્થાપનો, પરિવહન સુવિધાઓ અથવા જ્યાં પણ પાણી એકઠું થઈ શકે ત્યાં થાય છે. વર્ણન જ્યાં ભોંયરામાં પૂર આવી શકે છે, અને જ્યાં પાણીનું ટેબલ માળખાના પાયાની નજીક અથવા તેની ઉપર હોય ત્યાં ભીનાશને ઉકેલવા માટે સમ્પ પંપનો ઉપયોગ થાય છે. સમ્પ પંપ એવા કોઈ પણ સ્થળે પાણી મોકલે છે જ્યાં તે હવે સમસ્યાગ્રસ્ત નથી, જેમ કે મ્યુનિસિપલ સ્ટોર્મ ડ્રેઇન, સૂકો કૂવો, અથવા ફક્ત બિલ્ડિંગથી નીચેની તરફ ખુલ્લી હવામાં પાણી મોકલે છે (જેને ક્યારેક "પંપિંગ ટુ ડેલાઇટ" કહેવામાં આવે છે). જૂના સ્થાપનોમાં સેનિટરી ગટરમાં પંપ વિસર્જિત થઈ શકે છે. એકવાર સ્વીકાર્ય ગણવામાં આવે તે પછી, આ પ્રથા હવે પ્લમ્બિંગ કોડ અથવા મ્યુનિસિપલ પેટા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરી શકે છે, કારણ કે તે મ્યુનિસિપલ ગટર વ્યવસ્થા પર હાવી થઈ શકે છે. નગરપાલિકાઓ ઇમારતોના માલિકોને સેનિટરી ગટરોમાંથી નીકળતા સમ્પ પંપનો સંપર્ક કાપી નાખવા અને તેનો માર્ગ બદલવા વિનંતી કરે છે. તેનું પાલન ન કરવા બદલ દંડ થઈ શકે છે. ઘણા મકાનમાલિકોએ તેમના સમ્પ પંપ રૂપરેખાંકનો વારસામાં મેળવ્યા છે અને તેમને ખ્યાલ નથી આવતો કે તેમનો પંપ સેનિટરી ગટરમાં વિસર્જિત થાય છે. સપાટીની માટીમાં પાણીના ટેબલ સંબંધિત સમસ્યાઓને નિયંત્રિત કરવા માટે ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી કાર્યક્રમોમાં પણ સમ્પ પંપ પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આર્ટીસિયન જળભૃત અથવા સમયાંતરે ઉચ્ચ જળસ્તરની સ્થિતિ પાણીના સંતૃપ્તિને કારણે જમીનને અસ્થિર બનાવી શકે છે. જ્યાં સુધી પંપ કામ કરશે ત્યાં સુધી સપાટીની માટી સ્થિર રહેશે. આ સંપ્સ સામાન્ય રીતે દસ ફૂટ કે તેથી વધુ ઊંડાઈના હોય છે; જેમાં લહેરિયું ધાતુની નળી હોય છે જેમાં છિદ્રો હોય છે અથવા આખા ભાગમાં છિદ્રો નીકળે છે. તેમાં દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય એલાર્મ સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક નિયંત્રણ પ્રણાલીઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે અને સામાન્ય રીતે કાટમાળ અને પ્રાણીઓને તેમાં પડતા અટકાવવા માટે આવરી લેવામાં આવે છે. પાવર સમ્પ પંપને વિદ્યુત પાવર રિસેપ્ટેકલમાં પ્લગ કરી શકાય છે. આ કિસ્સામાં, સમર્પિત સર્કિટનો ઉપયોગ કરવો વધુ સુરક્ષિત છે, જે ફૂલેલા ફ્યુઝ અથવા ટ્રીપ્ડ સર્કિટ બ્રેકરથી પાવર ગુમાવવાની શક્યતા ઓછી હોય છે. વધુમાં, સમર્પિત સર્કિટને જી. એફ. સી. આઈ. સુરક્ષાની જરૂર ન પડી શકે, કારણ કે તે વીજળીના અવાજને કારણે, ખાસ કરીને વાવાઝોડા દરમિયાન, ફોલ્સ ટ્રીપિંગ માટે ઓછી સંવેદનશીલ હોય છે. સમર્પિત સર્કિટ રીસેપ્ટેકલને ખાસ કરીને પંપને અનપ્લગ કરવા સામે ચેતવણી આપવા માટે લેબલ કરી શકાય છે, અથવા અનપ્લગ કરવાનું નિરુત્સાહિત કરવા માટે ખાસ રીટેનિંગ બ્રેકેટનો ઉપયોગ કરીને પ્લગને જોડી શકાય છે. તેના બદલે, પંપને વિદ્યુત શક્તિ માટે હાર્ડવાયર્ડ કરી શકાય છે, જેથી તેને અનપ્લગ કરી શકાતો નથી. જો પંપ ન કરવામાં આવે તો સમ્પ બેસિન ઓવરફ્લો થઈ શકે છે, કારણ કે તીવ્ર તોફાન દરમિયાન લાંબા સમય સુધી મુખ્ય પાવર બંધ હોય તેવા કિસ્સાઓમાં બેકઅપ સિસ્ટમ મહત્વપૂર્ણ છે. કેટલાક સમ્પ પંપ બેટરી બેકઅપ સિસ્ટમમાંથી આપમેળે સંચાલિત થઈ શકે છે, અથવા એક અલગ બેટરી સંચાલિત સિસ્ટમ સ્થાપિત કરી શકાય છે, સામાન્ય રીતે તેની ફ્લોટ સ્વીચ પ્રાથમિક પંપના ફ્લોટ સ્વીચ કરતા થોડી વધારે હોય છે. અલગ જનરેટરનો ઉપયોગ કરવો એ બીજો વિકલ્પ છે. આ માટે ઘણીવાર મેન્યુઅલ સેટઅપની જરૂર પડે છે. વૈકલ્પિક રીતે, મ્યુનિસિપલ દબાણયુક્ત પાણી પુરવઠો કેટલાક પંપને શક્તિ આપે છે, જે પાણીની ટર્બાઇનનો ઉપયોગ કરીને અથવા વેન્ટુરી અસરનો ઉપયોગ કરીને કામ કરી શકે છે. આ ડિઝાઇન વીજળીની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે પરંતુ પીવાલાયક પાણીનો વપરાશ કરે છે, જે સંભવિત રીતે વિદ્યુત પંપ કરતાં તેને ચલાવવા માટે વધુ ખર્ચાળ બનાવે છે અને વધારાના પાણીના નિકાલની સમસ્યા ઊભી કરે છે. આ ડિઝાઇનનો ઉપયોગ પ્રાથમિક પંપને બદલે બેકઅપ પંપ માટે વધુ થાય છે. વૈકલ્પિક બેકઅપ વીજળી સ્ત્રોતો સાથે તપાસ કરવાની મુખ્ય બાબત એ છે કે શું તેઓ પૂરતી શક્તિ પ્રદાન કરે છે. સમ્પ પંપને ઓછામાં ઓછા 230 વોલ્ટની જરૂર પડે છે, જોકે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નાના મોડેલો કેટલીકવાર 120 વોલ્ટ પર ચાલી શકે છે. તેવી જ રીતે, સમ્પ પંપની વોટ અને એમ્પની જરૂરિયાતો અલગ અલગ હોઈ શકે છે. ગ્રાહક મોડેલો 700 ચાલી રહેલા વોટથી લઈને 2300 વોટ અને વધુ હોઈ શકે છે. વધુમાં, સમ્પ પંપને સામાન્ય રીતે ચલાવવા માટે વધારાના સ્ટાર્ટિંગ વોટ્સ તરીકે ઓળખાતી વીજળીના વધારાના વિસ્ફોટની જરૂર પડશે. આ રનિંગ વોટ અને એએમપી જરૂરિયાતો કરતાં દોઢ ગણો અને વધુ હોઈ શકે છે. ઔદ્યોગિક સમ્પ પંપ અન્ય માધ્યમો દ્વારા સંચાલિત થઈ શકે છે, જેમ કે વરાળ અથવા સંકુચિત હવા, ખાસ કરીને બેકઅપ પંપ માટે અથવા જ્યાં જાળવણી માટે પહોંચ મુશ્કેલ હોય તેવા સ્થળોએ. ભૌતિક રૂપરેખાંકન સામાન્ય રીતે બે પ્રકારના સમ્પ પંપ પેકેજો હોય છેઃ પેડેસ્ટલ અને સબમર્સિબલ. પેડેસ્ટલ પંપના કિસ્સામાં, મોટર સંપની ઉપર સારી રીતે માઉન્ટ થયેલ હોય છે, જ્યાં તેને વધુ સરળતાથી સર્વિસ કરવામાં આવે છે અને તે શુષ્ક રહેવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. આ પ્રકારનું સ્થાપન વધુ સ્પષ્ટ છે, અને વધુ ભૌતિક જગ્યા લઈ શકે છે. પંપ ઇમ્પેલર લાંબા, ઊભી એક્સ્ટેંશન શાફ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે અને ઇમ્પેલર પંપના આધારમાં સ્ક્રોલ હાઉસિંગમાં હોય છે. બીજી બાજુ, સબમર્સિબલ પંપ સંપૂર્ણપણે સંપની અંદર માઉન્ટ થયેલ છે, અને ઇલેક્ટ્રિકલ શોર્ટ સર્કિટને રોકવા માટે ખાસ સીલ કરવામાં આવે છે. સંમ્પ પંપની કઈ વિવિધતા વધુ સારી છે તે અંગે ચર્ચા છે. પેડેસ્ટલ સમ્પ પંપ સામાન્ય રીતે લાંબા સમય સુધી (25 થી 30 વર્ષ) ચાલે છે જો તેઓ યોગ્ય રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવે અને કાટમાળથી મુક્ત રાખવામાં આવે. તેઓ ઓછા ખર્ચાળ છે અને સેવા આપવા અથવા બદલવા માટે સરળ છે. સબમર્સિબલ પંપ માત્ર 5 થી 15 વર્ષ સુધી ચાલશે, અને જો તેમના વોટરપ્રૂફ એન્ક્લોઝર લીક થાય તો તે નિષ્ફળ જશે. તેઓ ખરીદવા માટે વધુ ખર્ચાળ છે પરંતુ અવરોધ વિના કેટલાક કાટમાળ લઈ શકે છે. ઘટકો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આધુનિક સમ્પ પંપ ઘટકો પ્રમાણિત છે. તેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ લગભગ 2 ફૂટ (0.6 મીટર) પહોળું અને 2 થી 3 ફૂટ (0.6 થી 1 મીટર) ઊંડું, 15 થી 25 યુ. એસ. ગેલન (60 થી 100 લિટર) ક્ષમતા ધરાવતું એક પ્લાસ્ટિક, ધાતુ અથવા કોંક્રિટ કન્ટેનર; એક સમ્પ પંપ, 1/3 અથવા 1/2 હોર્સપાવર (200 અથવા 400 ડબલ્યુ), બેટરી અથવા મુખ્ય સંચાલિત (અથવા બંને). પંપની પસંદગી સંમ્પ પંપની પસંદગી ધ્યાનમાં લઈ શકાય છેઃ સ્વચાલિત વિરુદ્ધ મેન્યુઅલ કામગીરી-પંપને લેવલ સ્વીચ દ્વારા આપમેળે નિયંત્રિત કરી શકાય છે. પાવર-સમ્પ પંપની પ્રેરક શક્તિ 1/4 હોર્સ પાવરથી લઈને બહુવિધ હોર્સ પાવર સુધી બદલાશે. હેડ પ્રેશર-સમ્પ પંપનું હાઇડ્રોલિક હેડ પ્રેશર એ મહત્તમ ઊંચાઈનું વર્ણન કરે છે કે જ્યાં પંપ પાણી ખસેડશે. દાખલા તરીકે, 15 ફૂટ (4.6 મીટર) મહત્તમ હેડ (જેને શટઓફ હેડ પણ કહેવાય છે) ધરાવતો સમ્પ પંપ પાણીનો પ્રવાહ સંપૂર્ણપણે ગુમાવે તે પહેલાં 15 ફૂટ (4.6 મીટર) ઉપર પાણી ઉઠાવશે. પાવર કોર્ડની લંબાઈ-વધુ શક્તિશાળી વિદ્યુત મોટરને મુખ્ય સર્વિસ પેનલથી લાંબા અંતરે ચલાવવા માટે યોગ્ય પંપ પ્રદર્શન માટે મોટર પર પૂરતા વોલ્ટેજની ખાતરી આપવા માટે ભારે ગેજ વાયરિંગની જરૂર પડશે. તબક્કો અને વોલ્ટેજ-એસી મુખ્યમાંથી સંચાલિત સમ્પ પંપ સિંગલ-ફેઝ અથવા થ્રી-ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર્સ સાથે ઉપલબ્ધ છે, જેને 110-120,220-240, અથવા 460 વોલ્ટ માટે રેટ કરવામાં આવે છે. ત્રણ તબક્કાની વીજળી સામાન્ય રીતે રહેણાંક સ્થળોએ ઉપલબ્ધ હોતી નથી, પરંતુ ઔદ્યોગિક સ્થળોએ તે સામાન્ય છે. વોટર લેવલ સેન્સિંગ સ્વીચ પ્રકાર-પ્રેશર સ્વીચો સંપૂર્ણપણે બંધ હોય છે, સામાન્ય રીતે પંપ બોડીની અંદર, જે તેમને સમ્પ બેસિનમાં અવરોધો અથવા તરતા કાટમાળ સામે રોગપ્રતિકારક બનાવે છે. ફ્લોટ સ્વીચો, ખાસ કરીને લવચીક વિદ્યુત કેબલની ટૂંકી લંબાઈના અંત સાથે જોડાયેલા પ્રકારો, ગૂંચવણમાં આવી શકે છે અથવા અવરોધિત થઈ શકે છે, ખાસ કરીને જો પંપ શરૂ કરતી વખતે અને અટકાવતી વખતે ટોર્ક અસરોને કારણે બેસિનમાં હિલચાલ થવાની સંભાવના હોય. પ્રેશર સ્વીચો સામાન્ય રીતે ફેક્ટરી સેટ હોય છે અને એડજસ્ટેબલ નથી, જ્યારે ફ્લોટ સ્વીચોને સમ્પ બેસિનમાં ઉચ્ચ અને નીચું પાણીનું સ્તર સેટ કરવા માટે ગોઠવી શકાય છે. બીજો વિકલ્પ ફિલ્ડ-ઇફેક્ટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને સોલિડ સ્ટેટ સ્વીચ છે, જે આંતરિક સ્વીચ અને પિગીબેક પ્લગનો ઉપયોગ કરીને પંપને ચાલુ અને બંધ કરી શકે છે. નિર્ણાયક કાર્યક્રમો માટે બેકઅપ સિસ્ટમ અને એલાર્મ. બેકઅપ ઘટકો જો પ્રથમ પંપ નિષ્ફળ જાય તો ગૌણ, સામાન્ય રીતે બેટરી સંચાલિત સમ્પ પંપ કામ કરી શકે છે. જો સામાન્ય પુરવઠો વિક્ષેપિત થાય તો વીજળી પૂરી પાડવા માટે બેટરી સંચાલિત ગૌણ પંપમાં અલગ બેટરી અને ચાર્જર સિસ્ટમ હશે. વૈકલ્પિક સમ્પ પંપ પ્રણાલીઓ મ્યુનિસિપલ પાણીના દબાણ દ્વારા ચલાવી શકાય છે. પાણી સંચાલિત ઇજેક્ટર પંપમાં અલગ પંપ, ફ્લોટ અને ચેક વાલ્વ હોય છે. બેકઅપ પંપને નિયંત્રિત કરતી ફ્લોટ સામાન્ય ઉચ્ચ જળ ચિહ્નની ઉપર સંપી ખાડામાં ગોઠવવામાં આવે છે. સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં, મુખ્ય વિદ્યુત સંચાલિત સમ્પ પંપ તમામ પંપીંગ ફરજો સંભાળશે. જ્યારે કોઈ પણ કારણોસર પાણી સામાન્ય કરતાં વધારે વધે છે, ત્યારે સામમાં બેકઅપ ફ્લોટ ઉપાડવામાં આવે છે અને બેકઅપ સામ પંપને સક્રિય કરે છે. ઉચ્ચ દબાણનું પાણી પૂરું પાડવા માટે ઇજેક્ટર પંપને બગીચાની નળી સાથે પણ જોડી શકાય છે, પાણીને દૂર લઈ જવા માટે બીજી નળી સાથે. જો કે આવા ઇજેક્ટર પંપ પાણીનો બગાડ કરે છે અને પ્રમાણમાં બિનકાર્યક્ષમ હોય છે, તેમ છતાં તેમને કોઈ ચાલતા ભાગો ન હોવાનો ફાયદો છે અને તે સૌથી વધુ વિશ્વસનીયતા પ્રદાન કરે છે. જો બેકઅપ સમ્પ સિસ્ટમનો ભાગ્યે જ ઉપયોગ થાય છે, તો ઘટકની નિષ્ફળતા જોઇ શકાતી નથી, અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે સિસ્ટમ નિષ્ફળ થઈ શકે છે. કેટલાક બૅટરી નિયંત્રણ એકમો સમયાંતરે પ્રણાલીનું પરીક્ષણ કરે છે અને નિષ્ફળ વિદ્યુત ઘટકો પર ચેતવણી આપે છે. જો પાણીનું સ્તર ખૂબ ઊંચું વધે તો એલાર્મ વગાડવા માટે એક સરળ, બેટરી સંચાલિત વોટર એલાર્મને સમ્પની ટોચની નીચે ટૂંકા અંતરે લટકાવી શકાય છે. એલાર્મ માત્ર સ્થાનિક રીતે સંભળાય છે, અથવા વૈકલ્પિક રીતે ટેલિફોન અથવા સેલફોન ડેટા લિંક દ્વારા દૂરસ્થ સૂચનાને ટ્રિગર કરી શકે છે. સામાન્ય ભૂલો સમ્પ પંપનો ઉપયોગ કરતી વખતે કેટલીક સામાન્ય ભૂલો છેઃ સમ્પ પંપને અવરોધો અને કાટમાળથી દૂર ન રાખવો છૂટક કાંકરી, નાના ખડકો અથવા કાંપને સમ્પ પંપમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવી વ્યાવસાયિક સમારકામ પછી સમ્પ પંપની તપાસ કરવાનું ભૂલી જવું અવરોધિત ડ્રેનેજ લાઇનની અવગણના કરવી નિયમિત રીતે સમ્પ પંપની જાળવણીની અવગણના કરવી, જેમાં બેસિનની સફાઈ, વાયરની તપાસ અને ફ્લોટ સ્વીચનું પરીક્ષણ સામેલ છે. ડિસ્ચાર્જ પાઇપ પર ધ્યાન ન આપવું, જે ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા અવરોધિત થઈ શકે છે. જાળવણી સમ્પ બેસિન અને સમ્પ પંપની જાળવણી કરવી આવશ્યક છે. લાક્ષણિક ભલામણો દર વર્ષે સાધનોની તપાસ અને પરીક્ષણ સૂચવે છે. પાણીનું ઊંચું સ્તર, પાણીનો નિકાલ અથવા હવામાનની સ્થિતિને કારણે વારંવાર ચાલતા પંપની વધુ વારંવાર તપાસ થવી જોઈએ. સંમ્પ પંપ, યાંત્રિક ઉપકરણો હોવાથી, આખરે નિષ્ફળ જશે, જે પૂરગ્રસ્ત ભોંયરામાં અને ખર્ચાળ સમારકામ તરફ દોરી શકે છે. જ્યારે પ્રાથમિક સિસ્ટમ પર જાળવણી અને સમારકામની જરૂર હોય ત્યારે સિસ્ટમમાં ઘટાડો (બહુવિધ/ગૌણ પંપ) સમસ્યાઓને ટાળવામાં મદદ કરી શકે છે. સમ્પ પંપની તપાસ કરતી વખતે અને તેને સાફ કરતી વખતે, કાર્યક્ષમતા વધારવા અને પંપનું આયુષ્ય વધારવા માટે ગંદકી, કાંકરી, રેતી અને અન્ય છૂટક કાટમાળને દૂર કરવો જોઈએ. આ અવરોધો પંપની ટાંકીને બહાર કાઢવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો કરી શકે છે, અને ટાંકીને ઓવરફ્લો થવા દે છે. ચેક વાલ્વ પણ કાટમાળમાંથી જામ થઈ શકે છે. ડિસ્ચાર્જ લાઇન ખોલવાની સમયાંતરે તપાસ, જ્યારે લાગુ પડે ત્યારે, ખાતરી કરે છે કે લાઇનમાં કોઈ અવરોધો અથવા પ્રતિબંધો નથી. આંશિક રીતે અવરોધિત સ્રાવ રેખા સમ્પ પંપને વધુ સખત કામ કરવા માટે દબાણ કરી શકે છે અને તેના વધુ ગરમ થવાની અને નિષ્ફળતાની તક વધારી શકે છે. જ્યારે પાણી પૂર્વનિર્ધારિત સ્તર સુધી વધે છે ત્યારે ફ્લોટ સ્વીચનો ઉપયોગ આપમેળે સમ્પ પંપને ચાલુ કરવા માટે થાય છે. ફ્લોટ સ્વીચોને સંપની અંદરના કોઈપણ અવરોધોથી દૂર રાખવા જોઈએ. ફ્લોટ સ્વીચને આકસ્મિક રીતે પંપ હાઉસિંગ પર આરામ કરવાથી અને ચાલુ રહેવાથી રોકવા માટે ફ્લોટ ગાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જો સમ્પ પંપ લાંબા સમય સુધી કાર્યરત રહે છે (ખાસ કરીને સબમરસિબલ્સ માટે ઠંડા પાણીની ગેરહાજરીમાં) તો તે વધુ ગરમ થઈ શકે છે અથવા બળી શકે છે. યાંત્રિક ફ્લોટ સ્વીચો ખરાબ થઈ શકે છે, તેથી તેઓ મુક્તપણે ફરવાનું ચાલુ રાખે છે અને સ્વીચ સંપર્કો યોગ્ય રીતે ખુલી રહ્યા છે અને બંધ થઈ રહ્યા છે તેની ખાતરી કરવા માટે તેમને જાતે સક્રિય કરીને સમયાંતરે પરીક્ષણ કરવું જોઈએ. જો ઊભા પાણીમાં છોડી દેવામાં આવે, તો પેડેસ્ટલ પંપને સમયાંતરે જાતે જ ચલાવવા જોઈએ, પછી ભલે તે ફ્લોટ સ્વીચને ટ્રિપ કરવા માટે પૂરતું ઊંચું ન હોય. આનું કારણ એ છે કે આ પંપ સંપના તમામ પાણીને દૂર કરવામાં અસમર્થ હોય છે, અને પંપ ઇમ્પેલર શાફ્ટ માટે નીચલા બેરિંગ અથવા બુશિંગ ડૂબી રહેવાનું વલણ ધરાવે છે, જે તેને કાટ લાગવાની સંભાવના બનાવે છે અને આખરે બેરિંગમાં ડ્રાઇવ શાફ્ટને ઠંડું કરે છે. વૈકલ્પિક રીતે, પેડેસ્ટલ પંપ કે જે લાંબા સમય સુધી નિષ્ક્રિય રહે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે તેને ટાંકીમાંથી દૂર કરવો જોઈએ અને પાણીમાંથી સંગ્રહિત કરવો જોઈએ, અથવા બાકી રહેલા પાણીના કૂવાનું સ્તર નીચલા શાફ્ટ બેરિંગની નીચે લાવવા માટે ટાંકીને બહાર કાઢવું જોઈએ. છેલ્લે, જો સ્વતંત્ર વોટર ડિટેક્ટર અને એલાર્મ સિસ્ટમ સ્થાપિત હોય, તો તેનું નિયમિતપણે પરીક્ષણ કરવું જોઈએ. આ પણ જુઓ બિલગે પંપ ચોપર પંપ ગટર પંપ સંદર્ભો વધુ વાંચન એન કેમેરોન સિગલ, "ધ સમ્પ પમ્પ્સ ફોલ્ટ, અથવા તમારું?" ", વોશિંગ્ટન પોસ્ટ, ઓગસ્ટ 9,2008" સમ્પ પંપ હેલ્પ્સ કીપ વોટર આઉટ ", નોર્થ ડાકોટા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી એક્સ્ટેંશન સર્વિસ, જૂન 14,2005 થોમસ શેરર," સમ્પ પંપ ક્વેશ્ચન્સ ", નોર્થ ડાકોટા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી એક્સ્ટેંશન સર્વિસ" સાઇઝિંગ અપ એ સમ્પ પંપ "(પીડીએફ), યુનિવર્સિટી ઓફ ઇલિનોઇસ એક્સ્ટેંશન હોમ એપ્લાયન્સિસ પ્લમ્બિંગ પમ્પ્સ સ્ટોર્મવોટર મેનેજમેન્ટ