Transfer switch
ટ્રાન્સફર સ્વીચ એ વિદ્યુત સ્વીચ છે જે બે સ્રોતો વચ્ચે ભારને ફેરવે છે. કેટલાક ટ્રાન્સફર સ્વીચો મેન્યુઅલ હોય છે, જેમાં ઓપરેટર સ્વીચ ફેંકીને ટ્રાન્સફરને અસર કરે છે, જ્યારે અન્ય સ્વયંચાલિત હોય છે અને જ્યારે તેમને લાગે છે કે કોઈ એક સ્ત્રોતે શક્તિ ગુમાવી દીધી છે અથવા પ્રાપ્ત કરી છે ત્યારે ટ્રિગર થાય છે. જ્યાં બેકઅપ જનરેટર સ્થિત હોય ત્યાં ઘણીવાર ઓટોમેટિક ટ્રાન્સફર સ્વિચ (ATS) સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, જેથી જો ઉપયોગિતા સ્રોત નિષ્ફળ જાય તો જનરેટર કામચલાઉ વિદ્યુત શક્તિ પ્રદાન કરી શકે છે. ટ્રાન્સફર સ્વીચનું સંચાલન તેમજ લોડને બેકઅપ જનરેટરમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે, ATS પ્રાથમિક પુરવઠા પર દેખરેખ રાખતા વોલ્ટેજના આધારે બેકઅપ જનરેટરને શરૂ કરવા માટે પણ આદેશ આપી શકે છે. ટ્રાન્સફર સ્વીચ જ્યારે જનરેટર ચાલુ હોય અને કામચલાઉ વીજળી પૂરી પાડે ત્યારે બેકઅપ જનરેટરને વિદ્યુત ઉપયોગિતાથી અલગ કરે છે. ટ્રાન્સફર સ્વીચની નિયંત્રણ ક્ષમતા માત્ર મેન્યુઅલ હોઈ શકે છે, અથવા સ્વચાલિત અને મેન્યુઅલનું સંયોજન હોઈ શકે છે. ટ્રાન્સફર સ્વીચની સ્વીચ સંક્રમણ સ્થિતિ (નીચે જુઓ) ઓપન ટ્રાન્ઝિશન (ઓટી) (સામાન્ય પ્રકાર) અથવા ક્લોઝ્ડ ટ્રાન્ઝિશન (સીટી) હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, બેકઅપ જનરેટર અને એટીએસથી સજ્જ ઘરમાં, જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક યુટિલિટી આઉટેજ થાય છે, ત્યારે એટીએસ બેકઅપ જનરેટરને શરૂ કરવાનું કહેશે. એકવાર એટીએસ જુએ છે કે જનરેટર વીજળી પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે, એટીએસ ઘરનું વિદ્યુત ઉપયોગિતા સાથેનું જોડાણ તોડી નાખે છે અને જનરેટરને ઘરની મુખ્ય વિદ્યુત પેનલ સાથે જોડે છે. જનરેટર ઘરના વિદ્યુત ભારને વીજ પુરવઠો પૂરો પાડે છે, પરંતુ તે વિદ્યુત ઉપયોગિતા રેખાઓ સાથે જોડાયેલ નથી. ઘરમાં પાવર લોડમાં વધુ પડતા ભારથી જનરેટરને બચાવવા અને સલામતી માટે વિતરણ પ્રણાલીમાંથી જનરેટરને અલગ કરવું જરૂરી છે, કારણ કે ઉપયોગિતા કામદારો લાઇન બંધ થવાની અપેક્ષા રાખે છે. જ્યારે યુટિલિટી પાવર ઓછામાં ઓછા સમય માટે પરત આવે છે, ત્યારે ટ્રાન્સફર સ્વીચ ઘરને યુટિલિટી પાવરમાં પાછું ટ્રાન્સફર કરશે અને જનરેટર પર કોઈ ભાર વિના "કૂલ ડાઉન" સમયની બીજી ચોક્કસ રકમ પછી જનરેટરને બંધ કરવા આદેશ આપશે. ટ્રાન્સફર સ્વીચ માત્ર ક્રિટિકલ સર્કિટ્સ અથવા સમગ્ર વિદ્યુત (પેટા) પેનલ્સને શક્તિ પ્રદાન કરવા માટે સ્થાપિત કરી શકાય છે. કેટલાક ટ્રાન્સફર સ્વીચો લોડ શેડિંગ અથવા વૈકલ્પિક સર્કિટની પ્રાથમિકતા માટે પરવાનગી આપે છે, જેમ કે હીટિંગ અને કૂલિંગ સાધનો. મોટા બેકઅપ જનરેટર સ્થાપનોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા વધુ જટિલ કટોકટી સ્વીચગિયર સોફ્ટ લોડિંગને મંજૂરી આપે છે, જે ઉપયોગિતામાંથી સિંક્રોનાઇઝ્ડ જનરેટરમાં અને પાછળ લોડને સરળતાથી સ્થાનાંતરિત કરવાની મંજૂરી આપે છે; આવા સ્થાપનો ઉપયોગિતામાંથી ટોચની લોડ માંગને ઘટાડવા માટે ઉપયોગી છે. પ્રકાર ઓપન ટ્રાન્ઝીશન ઓપન ટ્રાન્ઝીશન ટ્રાન્સફર સ્વીચને બ્રેક-બિફોર-મેક ટ્રાન્સફર સ્વીચ પણ કહેવામાં આવે છે. બ્રેક-બિફોર-મેક ટ્રાન્સફર સ્વીચ બીજા સાથે સંપર્ક કરે તે પહેલાં પાવરના એક સ્રોત સાથે સંપર્ક તોડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તે ઇમર્જન્સી જનરેટરમાંથી યુટિલિટી લાઇનમાં બેકફીડિંગ અટકાવે છે. એક ઉદાહરણ ઓપન ટ્રાન્ઝિશન ઓટોમેટિક ટ્રાન્સફર સ્વીચ (ATS) છે. પાવર ટ્રાન્સફરના સ્પ્લિટ સેકન્ડ દરમિયાન વીજળીનો પ્રવાહ વિક્ષેપિત થાય છે. બીજું ઉદાહરણ મેન્યુઅલ થ્રી પોઝિશન સ્વીચ અથવા સર્કિટ બ્રેકર છે, જેમાં એક બાજુ યુટિલિટી પાવર, બીજી બાજુ જનરેટર અને મધ્યમાં "બંધ" હોય છે, જેમાં વપરાશકર્તાએ આગળનું જોડાણ કરતા પહેલા સંપૂર્ણ ડિસ્કનેક્ટ "બંધ" સ્થિતિમાંથી સ્વિચ કરવાની જરૂર પડે છે. ક્લોઝ્ડ ટ્રાન્ઝીશન ટ્રાન્સફર સ્વીચ (સીટીટીએસ) ને મેક-બિફોર-બ્રેક ટ્રાન્સફર સ્વીચ પણ કહેવામાં આવે છે. એક લાક્ષણિક કટોકટી પ્રણાલી ખુલ્લા સંક્રમણનો ઉપયોગ કરે છે, તેથી જ્યારે તેને એક ઉપલબ્ધ સ્રોતમાંથી બીજા સ્રોતમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે ત્યારે લોડમાં પાવરનો સહજ ક્ષણિક વિક્ષેપ થાય છે (ધ્યાનમાં રાખીને કે ટ્રાન્સફર કુલ નુકસાન સિવાય અન્ય કારણોસર થઈ શકે છે). મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં આ આઉટેજ અસંગત હોય છે, ખાસ કરીને જો તે સેકન્ડના 1/6 કરતા ઓછું હોય. જો કે, કેટલાક ભાર એવા છે કે જે શક્તિના સહેજ પણ નુકસાનથી પ્રભાવિત થાય છે. ત્યાં ઓપરેશનલ પરિસ્થિતિઓ પણ છે જ્યાં પરિસ્થિતિઓ પરવાનગી આપે ત્યારે પાવરના શૂન્ય વિક્ષેપ સાથે લોડ ટ્રાન્સફર કરવું ઇચ્છનીય હોઈ શકે છે. આ કાર્યક્રમો માટે, બંધ સંક્રમણ ટ્રાન્સફર સ્વીચો પ્રદાન કરી શકાય છે. સ્વીચ મેક-બિફોર-બ્રેક મોડમાં કામ કરશે જો બંને સ્રોતો સ્વીકાર્ય અને સુમેળમાં હોય. સુમેળને નિર્ધારિત કરતા લાક્ષણિક પરિમાણો છેઃ વોલ્ટેજ તફાવત 5 ટકાથી ઓછો, આવર્તન તફાવત 0.2 હર્ટ્ઝથી ઓછો અને 5 ડિગ્રીના સ્રોતો વચ્ચે મહત્તમ તબક્કાનો કોણ. આનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય રીતે સ્રોતમાંથી એકને પુરવઠો પૂરો પાડતા જનરેટરને ચલાવતા એન્જિનને આઇસોક્રોનસ ગવર્નર દ્વારા નિયંત્રિત કરવું આવશ્યક છે. સામાન્ય રીતે બંધ સંક્રમણ અથવા ઓવરલેપ સમય 100 મિલિસેકંડથી ઓછો હોવો જરૂરી છે. જો કોઈ સ્રોત હાજર ન હોય અથવા સ્વીકાર્ય ન હોય (જેમ કે જ્યારે સામાન્ય પાવર નિષ્ફળ જાય) તો સ્વીચે બ્રેક-બિફોર-મેક મોડ (સ્ટાન્ડર્ડ ઓપન ટ્રાન્ઝિશન ઓપરેશન) માં કામ કરવું આવશ્યક છે જેથી કોઈ બેકફીડિંગ ન થાય. ક્લોઝ્ડ ટ્રાન્ઝીશન ટ્રાન્સફર કોડ-ફરજિયાત માસિક પરીક્ષણને ઓછું વાંધાજનક બનાવે છે કારણ કે તે પરંપરાગત ઓપન ટ્રાન્ઝીશન ટ્રાન્સફર દરમિયાન થતા નિર્ણાયક ભારમાં વિક્ષેપને દૂર કરે છે. ક્લોઝ્ડ ટ્રાન્ઝીશન ટ્રાન્સફર સાથે, ઓન-સાઇટ એન્જિન જનરેટર સેટ ક્ષણિક રીતે ઉપયોગિતા સ્રોત સાથે સમાંતર રીતે જોડાયેલ છે. આ માટે સ્થાનિક ઉપયોગિતા કંપની પાસેથી મંજૂરી મેળવવી જરૂરી છે. લાક્ષણિક લોડ સ્વિચિંગ એપ્લિકેશન્સ કે જેના માટે ક્લોઝ્ડ ટ્રાન્ઝિશન ટ્રાન્સફર ઇચ્છનીય છે તેમાં ડેટા પ્રોસેસિંગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક લોડ, ચોક્કસ મોટર અને ટ્રાન્સફોર્મર લોડ, લોડ કર્ટલમેન્ટ સિસ્ટમ્સ અથવા ગમે ત્યાં ટૂંકા ગાળાના લોડ વિક્ષેપો પણ વાંધાજનક છે. સીટીટીએસ એ યુપીએસ (અવિરત વીજ પુરવઠો) નો વિકલ્પ નથી; યુપીએસમાં બિલ્ટ-ઇન સંગ્રહિત ઊર્જા હોય છે જે વીજળીની નિષ્ફળતાની સ્થિતિમાં નિર્ધારિત સમયગાળા માટે વીજળી પૂરી પાડે છે. સીટીટીએસ પોતે જ ખાતરી આપે છે કે જ્યારે લોડ એક જીવંત પાવર સ્રોતમાંથી બીજા જીવંત પાવર સ્રોતમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે ત્યારે પાવરની કોઈ ક્ષણિક ખોટ થશે નહીં. સોફ્ટ લોડિંગ સોફ્ટ-લોડિંગ ટ્રાન્સફર સ્વીચ (એસ. એલ. ટી. એસ.) સી. ટી. ટી. એસ. નો ઉપયોગ કરે છે, અને તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે યુટિલિટી પાવર સાથે સમાંતર ઓનસાઇટ જનરેશનને સુમેળ કરવા અને ચલાવવા માટે થાય છે, અને વોલ્ટેજ અથવા ફ્રિક્વન્સી ટ્રાન્ઝિઅન્ટ્સને ઘટાડતી વખતે બે સ્રોતો વચ્ચે લોડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે થાય છે. સ્ટેટિક ટ્રાન્સફર સ્વીચ (એસ. ટી. એસ.) એક સ્ટેટિક ટ્રાન્સફર સ્વીચ બે સ્રોતો વચ્ચે ભારને સ્થાનાંતરિત કરવા માટે સિલિકોન-નિયંત્રિત રેક્ટિફાયર્સ (એસ. સી. આર.) જેવા પાવર સેમિકન્ડક્ટરનો ઉપયોગ કરે છે. કારણ કે ત્યાં કોઈ યાંત્રિક ગતિશીલ ભાગો નથી, ટ્રાન્સફર ઝડપથી પૂર્ણ કરી શકાય છે, કદાચ પાવર આવર્તનના ક્વાર્ટર-ચક્રની અંદર. જ્યાં પાવરના વિશ્વસનીય અને સ્વતંત્ર સ્ત્રોતો ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં સ્થિર ટ્રાન્સફર સ્વીચનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, અને લોડને થોડા પાવર ફ્રિક્વન્સી ચક્રના વિક્ષેપ સમયથી અથવા મુખ્ય પાવર સ્રોતમાં કોઈપણ ઉછાળા અથવા ઘટાડાથી સુરક્ષિત કરવું જરૂરી છે. સ્ટેન્ડબાય જનરેટરવાળા ઘરો થોડા સર્કિટ અથવા આખા ઘર માટે ટ્રાન્સફર સ્વીચનો ઉપયોગ કરી શકે છે. મેન્યુઅલ અને ઓટોમેટિક ટ્રાન્સફર બંને સાથે વિવિધ મોડલ ઉપલબ્ધ છે. ઘણીવાર નાની ટ્રાન્સફર સ્વીચ સિસ્ટમો સ્વિચિંગ મિકેનિઝમ તરીકે બાહ્ય ઓપરેટિંગ જોડાણ સાથે સર્કિટ બ્રેકર્સનો ઉપયોગ કરે છે. જોડાણ બે સર્કિટ બ્રેકર્સને એકસાથે ચલાવે છે, એકને બંધ કરતી વખતે બીજાને ખોલે છે. ટ્રાન્સફર સ્વીચના ઉત્પાદકો સ્વીચનું કદ પસંદ કરવા અને ભલામણ કરેલ સ્થાપન પ્રક્રિયાઓ પ્રદાન કરવા માટે સ્થાપન માર્ગદર્શિકાઓ પ્રદાન કરી શકે છે. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ સ્વીચો