SY control cable
એસવાય કંટ્રોલ કેબલ એ પ્રક્રિયા ઓટોમેશનના ક્ષેત્રમાં માપન, નિયંત્રણ અથવા નિયમન માટે રચાયેલ લવચીક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ઇલેક્ટ્રિકલ કેબલ છે. તે (વર્ગ 5) તાંબાના વાહક અને યાંત્રિક સુરક્ષા માટે ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ વાયર વેણી (જી. એસ. ડબલ્યુ. બી.) સાથે લવચીક મલ્ટીકોર કેબલ છે. કેબલ સામાન્ય રીતે પીવીસી ઇન્સ્યુલેશન, પથારી અને પારદર્શક પીવીસી આવરણ સાથે બનાવવામાં આવે છે. પારદર્શક આવરણનો અર્થ થાય છે બગાડ, નુકસાન અથવા કાટના સંકેતો સરળતાથી શોધી શકાય છે. SYનું વોલ્ટેજ રેટિંગ 300/500 V છે. યુકેમાં ઇ. એલ. વી. ઉપરના વોલ્ટેજ પર એસ. વાય. કેબલનો ઉપયોગ થવો જોઈએ નહીં કારણ કે ખામીની સ્થિતિમાં વર્તમાન વહન ક્ષમતા માટે વેણી બીએસ 7671ને પૂર્ણ કરતી નથી. જ્યાં સુધી ડિઝાઇનર દર્શાવી ન શકે કે વપરાયેલી કેબલ સમાન ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે ત્યાં સુધી ફક્ત બીએસ 7671 માં ઉલ્લેખિત કેબલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો કે વેણીનો સંયુક્ત ક્રોસ સેક્શનલ વિસ્તાર પૃથ્વી માટે એડિયાબેટિક સમીકરણની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકે છે, પરંતુ જ્યારે એસડબલ્યુએ કેબલની સરખામણી કરવામાં આવે ત્યારે તુલનાત્મક રીતે મોટા અંતર સાથે ખૂબ જ બારીક દોરીઓથી બનેલી વેણીની પ્રકૃતિનો અર્થ એ છે કે શોર્ટ સર્કિટની સ્થિતિમાં બારીક દોરીઓ ઓગળી શકે છે અને તેથી વેણી હવે સ્ક્રૂ અથવા ખીલી જેવી તીક્ષ્ણ વસ્તુના સંપર્કમાં રહેશે નહીં. બજારમાં કેટલીક એસવાય કેબલ નબળા ધોરણની હોય છે, જેમાં જીએસડબ્લ્યુબી કવરેજ 20 ટકાથી ઓછું હોય છે. કોઈ પ્રમાણભૂત સેટ વિના, નબળી ગુણવત્તાની કેબલ ઓછી ખરીદીના ખર્ચે બજારમાં ઉપલબ્ધ છે-પરંતુ આ કેબલનું આયુષ્ય નોંધપાત્ર રીતે ઓછું હશે. 55 ટકાથી વધુનું જી. એસ. ડબલ્યુ. બી. કવરેજ સ્વીકાર્ય પ્રમાણભૂત એસ. વાય. સુધી પહોંચે છે. એસ. વાય. નિયંત્રણ કેબલનો ઉપયોગ યુકેમાં નિયત વાયરિંગ કાર્યક્રમો માટે યોગ્ય નથી, જેમાં બીએસ 7671માં નિર્ધારિત જરૂરિયાતોનું પાલન કરવાની જરૂર પડે છે. એસ. વાય. કેબલનો ઉપયોગ અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રકાશના સંપર્કમાં આવતા વિસ્તારોમાં થવો જોઈએ નહીં કારણ કે તે બાહ્ય આવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે જે તિરાડ તરફ દોરી જાય છે અને પછી વેણીને રસ્ટ કરે છે કારણ કે પાણી ક્ષતિગ્રસ્ત આવરણમાં પ્રવેશ કરે છે. CENELEC કોડમાં SY નામની ઉત્પત્તિ-યુરોપિયન કમિટી ફોર ઇલેક્ટ્રોટેક્નિકલ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન-SY માં S એ સ્ટીલ વાયર વેણીને સૂચવે છે, અને Y એ PVC માટે છે. એસવાય કંટ્રોલ કેબલને વધુ સામાન્ય રીતે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન કેબલ, ફ્લેક્સિબલ અથવા બ્રેઇડેડ કંટ્રોલ કેબલ અને કંટ્રોલ ફ્લેક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સીવાય અને વાયવાય નિયંત્રણ કેબલ પ્રક્રિયા ઓટોમેશનના ક્ષેત્રમાં ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારના નિયંત્રણ કેબલ છેઃ સીવાય, વાયવાય અને એસવાય કેબલ. તેની જી. એસ. ડબલ્યુ. બી. વેણી સાથે એસ. વાય. મધ્યમથી ઉચ્ચ યાંત્રિક તાણવાળા સ્થાપનો માટે યોગ્ય છે. YY અને CY નિયંત્રણ કેબલ બાંધકામમાં ખૂબ સમાન છે, પરંતુ સ્ટીલ વાયર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ યાંત્રિક સુરક્ષા વિના. વાયવાય એ એક બહુમુખી કેબલ છે જે માત્ર હળવા યાંત્રિક તાણવાળા વાતાવરણમાં સારી રીતે કામ કરે છે અને સીવાય કેબલમાં ટીનવાળા તાંબાના વાયરની વેણી અને પોલિએસ્ટર બાઈન્ડર ટેપ હોય છે, જે બાહ્ય વિદ્યુતચુંબકીય પ્રભાવો સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે. વિદ્યુત કેબલ સંદર્ભો ઔદ્યોગિક ઓટોમેશન સિગ્નલ કેબલ્સ પણ જુઓ