Voltage optimisation
વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન એ ઊર્જાનો ઉપયોગ, વીજળીની માંગ અને પ્રતિક્રિયાશીલ વીજળીની માંગ ઘટાડવા માટે ઊર્જા ગ્રાહક દ્વારા પ્રાપ્ત વોલ્ટેજમાં વ્યવસ્થિત નિયંત્રિત ઘટાડાને આપવામાં આવતો શબ્દ છે. જ્યારે કેટલાક વોલ્ટેજ 'ઓપ્ટિમાઇઝેશન' ઉપકરણોમાં નિશ્ચિત વોલ્ટેજ એડજસ્ટમેન્ટ હોય છે, અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે વોલ્ટેજને આપમેળે નિયંત્રિત કરે છે. વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન સિસ્ટમ્સ સામાન્ય રીતે બિલ્ડિંગને મુખ્ય વિદ્યુત પુરવઠા સાથે શ્રેણીબદ્ધ રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, જેનાથી તેના તમામ વિદ્યુત ઉપકરણોને ઓપ્ટિમાઇઝ્ડ પુરવઠાનો લાભ મળે છે. બેકગ્રાઉન્ડ વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન એ વિદ્યુત ઊર્જા બચત તકનીક છે જે મુખ્યત્વે સાઇટના ઉપકરણો માટે ઓછો પુરવઠો વોલ્ટેજ પ્રદાન કરવા માટે મુખ્ય વીજ પુરવઠો સાથે શ્રેણીમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન તબક્કાના વોલ્ટેજને સંતુલિત કરીને અને પુરવઠામાંથી હાર્મોનિક્સ અને ટ્રાન્ઝિઅન્ટ્સને ફિલ્ટર કરીને પાવરની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી શકે છે, જોકે હંમેશા નહીં. વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝર્સ અનિવાર્યપણે ટ્રાન્સફોર્મર્સ છે જેનો ઉપયોગ કાચા મુખ્ય પુરવઠામાંથી ઘટાડેલા વોલ્ટેજ પર પાવર પહોંચાડવા માટે થાય છે. વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન શબ્દનો વારંવાર દુરુપયોગ થાય છે, કારણ કે આ શબ્દ પસંદગીયુક્ત વોલ્ટેજ ઘટાડાના અમુક સ્વરૂપને સૂચવે છે, જે બિલ્ડિંગની અંદર ઊર્જાના વપરાશમાં સુધારો કરશે, જ્યારે સામાન્ય રીતે આ એકમોમાં બૉક્સની અંદર ટ્રાન્સફોર્મર હોય છે, જે કોઈ પસંદગી પ્રદાન કરતું નથી અને તમામ પુરવઠો પર વોલ્ટેજ ઘટાડે છે, પછી ભલે તે વ્યવસાયિક લાભ પ્રદાન કરે કે નહીં. કેટલાક VO એકમો ઉચ્ચ આવર્તન પ્રકાશ સર્કિટ પર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે, જે ઓછો અથવા કોઈ વ્યાવસાયિક લાભ આપતા નથી, તેથી જ્યારે શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે સાવચેત રહેવું જોઈએ. મોટાભાગના VO એકમો કાચા મુખ્ય ટ્રાન્સફોર્મર અને મુખ્ય નીચા વોલ્ટેજ વિતરણ બોર્ડની વચ્ચે વ્યાપારી પરિસરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. જો કે, આ કોઈ પસંદગીની જોગવાઈ કરતું નથી અને ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગની દ્રષ્ટિએ નબળો ઉકેલ માનવામાં આવે છે. કયા પુરવઠાનો વોલ્ટેજ ઘટાડીને માલિકને ફાયદો થઈ શકે છે અને કયા પુરવઠાનો કોઈ વ્યાપારી લાભ નહીં મળે તે પસંદ કરવા માટે સુવિધા વ્યવસ્થાપક અને વી. ઓ. કંપની દ્વારા સંપૂર્ણ અભ્યાસ હાથ ધરવો જોઈએ. આ રીતે માલિક માત્ર યોગ્ય કદના વી. ઓ. ની ખરીદી કરે છે અને તે તમામ પુરવઠો માટે નથી. તમામ પુરવઠાને 'ઓપ્ટિમાઇઝ' કરવા માટે વી. ઓ. એકમ સ્થાપિત કરવાથી રોકાણ પર લાંબુ વળતર મળશે, વધુ મૂડી ખર્ચ થશે અને તેનો વ્યાવસાયિક અર્થ ઓછો થશે. યુનાઇટેડ કિંગડમ ઇલેક્ટ્રિકલ સેફ્ટી, ક્વોલિટી એન્ડ કન્ટિન્યુટી રેગ્યુલેશન્સ 2002 મુજબ યુનાઇટેડ કિંગડમમાં જાહેર કરાયેલો ઓછો વોલ્ટેજ વીજ પુરવઠો હવે 230 વી છે, જે + 10 ટકાથી-6 ટકાની સહનશીલતા ધરાવે છે. આનો અર્થ એ છે કે પુરવઠાનો વોલ્ટેજ સૈદ્ધાંતિક રીતે સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓના આધારે 216 વી અને 253 વી વચ્ચે ગમે ત્યાં હોઈ શકે છે. જો કે, રાષ્ટ્રીય ગ્રીડ (મેઇનલેન્ડ યુકેમાં) માંથી પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવતો સરેરાશ વોલ્ટેજ 242 વી છે, જ્યારે લાક્ષણિક યુરોપિયન વોલ્ટેજ 218-222 વી. (ઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાં સરેરાશ પુરવઠો વોલ્ટેજ 239 વી અને રિપબ્લિક ઓફ આયર્લૅન્ડમાં 235 વી છે.) યુકે માટે ઉત્પાદિત જૂના વિદ્યુત ઉપકરણોને 240 વી રેટ કરવામાં આવ્યા હતા, અને કોન્ટિનેન્ટલ યુરોપ માટે ઉત્પાદિત જૂના ઉપકરણોને 220 વી રેટ કરવામાં આવ્યા હતા (વર્લ્ડવાઇડ મેઇન્સ વોલ્ટેજ જુઓ). નવા સાધનોની રચના 230 વી માટે થવી જોઈએ. જૂના પરિસરમાં સાધનોનું મિશ્રણ મળવાની શક્યતા છે. યુરોપિયન યુનિયનની અંદર બજારમાં મૂકવામાં આવેલા તમામ ઉપકરણો. 1995 માં વોલ્ટેજ સુમેળ 230 V +/- 10% ની રેન્જમાં વોલ્ટેજ પર સંતોષકારક રીતે કામ કરવું જોઈએ. 220 વી પર રેટેડ ઉપકરણોએ 200 વી સુધી સંતોષકારક રીતે કામ કરવું જોઈએ. વૈધાનિક વોલ્ટેજ શ્રેણીના નીચલા છેડે પુરવઠાના વોલ્ટેજને અસરકારક રીતે લાવીને, વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન ટેકનોલોજી આશરે 13 ટકાની સરેરાશ ઊર્જા બચત કરી શકે છે. શુદ્ધ પ્રતિકાર ભારના કિસ્સામાં વોલ્ટેજ જેટલો ઊંચો હોય તેટલો વીજ વપરાશ વધારે હોય છે. વોલ્ટેજમાં ઘટાડો ઘરેલું ઉપકરણો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ઊર્જાને અસર કરતું નથી, જે કીટલ્સ અને ટોસ્ટર જેવા ઉપકરણો સિવાય પ્રતિરોધક ભારનો ઉપયોગ કરે છે, જે વાતાવરણીય નુકસાનને કારણે તેમનું કામ કરવામાં વધુ સમય લેશે. વી. ઓ. એકમો સ્થાપિત કરતી વખતે મુખ્ય વ્યાવસાયિક લાભ પ્રેરક ભાર પર હોય છે, જેમ કે મોટર જે પંપ, પંખા અને તેના જેવા ચલાવે છે. ઘરમાં વીજળીના બિલ પર 12 ટકા સુધીની સંભવિત ઊર્જા બચત થઈ શકે છે. વીઓ ઉપકરણ વીજળીના વપરાશ પર મહત્તમ બચત કરવા માટે વોલ્ટેજને સૌથી કાર્યક્ષમ સ્તર સુધી ઘટાડશે, જેથી તમે જોઇ શકો કે કેટલીક વસ્તુઓ થોડી વધુ સમય લે છે, જેમ કે કીટલી ઉકાળવામાં થોડો વધુ સમય લાગી શકે છે. તે એક સામાન્ય ખોટો ખ્યાલ છે કે ફ્રિજ અને ફ્રીઝર વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન દ્વારા બચત પૂરી પાડતા નથી કારણ કે તેઓ થર્મોસ્ટેટથી સજ્જ છે. ફ્રીજ અને ફ્રીઝર પ્રતિરોધક ગરમી ઉપકરણોથી સંપૂર્ણપણે અલગ રીતે કામ કરે છે. જો પ્રતિરોધક ગરમી ઉપકરણ ઊંચા વોલ્ટેજથી ચલાવવામાં આવે તો પરિણામ ગરમી છે જે તેના હેતુ (ગરમી) માં મદદરૂપ થાય છે. જો ફ્રિજ અથવા ફ્રીઝરને ઊંચા વોલ્ટેજથી ચલાવવામાં આવે તો પરિણામ પણ ગરમી હોય છે, જો કે આ તેના ઇચ્છિત હેતુ (ઠંડક) માં મદદરૂપ નથી. કોમ્પ્રેસર મોટર પાવર આઉટપુટ વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન દ્વારા સહેજ ઘટાડવામાં આવે છે જેથી ફ્રિજ/ફ્રીઝર થર્મોસ્ટેટ મોટરને થોડો લાંબો સમય ચાલુ રાખશે જો કે એકંદરે અસર એ છે કે મોટર ખૂબ ઓછા નુકસાન પર થોડો લાંબો સમય ચાલે છે. માન્ચેસ્ટર યુનિવર્સિટી ખાતેના પરીક્ષણોમાં મોટરમાં ઘટાડાના નુકસાનને કારણે વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન હેઠળ મોટરના તાપમાનમાં 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સામાન્ય વીજ ગુણવત્તાની સમસ્યાઓ ઓવરવોલ્ટેજ ઓવરવોલ્ટેજ એ વોલ્ટેજ કરતાં વધુ વોલ્ટેજનો ઉલ્લેખ કરે છે જેના પર ઉપકરણોને સૌથી વધુ અસરકારક રીતે ચલાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. તે ઉપકરણના જીવનકાળમાં ઘટાડો કરી શકે છે અને કામગીરીમાં કોઈ સુધારો કર્યા વિના ઊર્જાનો વપરાશ વધારી શકે છે. વાયરિંગ રેગ્યુલેશન્સ બીએસ 7671 પરની ટિપ્પણી ઓવરવોલ્ટેજના સંબંધમાં નીચેના નિવેદનો કરે છેઃ "240 પર વપરાતો 230 વી રેટેડ લેમ્પ તેના રેટેડ જીવનનો માત્ર 55 ટકા પ્રાપ્ત કરશે" (અગ્નિથી પ્રકાશિત લેમ્પનો ઉલ્લેખ કરતા) અને "240 વી પુરવઠા પર વપરાતો 230 વી રેખીય ઉપકરણ 4.3 ટકા વધુ વિદ્યુત પ્રવાહ લેશે અને લગભગ 9 ટકા વધુ ઊર્જાનો વપરાશ કરશે". ઓવરવોલ્ટેજ ટાળવા માટે વિવિધ તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, પરંતુ તે એટલી અસરકારક રીતે થવો જોઈએ કે જેથી યોગ્ય વોલ્ટેજના ઉપયોગથી થતી ઊર્જાની બચત આમ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઉપકરણની અંદર બગાડવામાં આવતી ઊર્જા દ્વારા સરભર ન થાય. વિશ્વસનીયતા પણ મહત્વપૂર્ણ છે, અને સર્વો-નિયંત્રિત ચલ ઓટોટ્રાન્સફોર્મર્સ જેવા ઇલેક્ટ્રો-મિકેનિકલ ઉપકરણો દ્વારા સંપૂર્ણ ઇનકમિંગ પાવર ચલાવવામાં સંભવિત સમસ્યાઓ સહજ છે. અંડરવોલ્ટેજ એ વોલ્ટેજ કરતા ઓછા વોલ્ટેજનો ઉલ્લેખ કરે છે જેના પર ઉપકરણોને સૌથી વધુ અસરકારક રીતે ચલાવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. જો VO ની ડિઝાઇન દૂરસ્થ પાવર વપરાશકર્તાઓ માટે અંતર પર વોલ્ટેજ ડ્રોપને ધ્યાનમાં લેતી નથી, તો તે અકાળ સાધનોની નિષ્ફળતા, શરૂ કરવામાં નિષ્ફળતા, મોટર વાઇન્ડિંગના કિસ્સામાં તાપમાનમાં વધારો અને સેવાની ખોટ તરફ દોરી શકે છે. હાર્મોનિક્સ એ 50 હર્ટ્ઝ (અથવા 60 હર્ટ્ઝ) મુખ્ય પુરવઠાની મૂળભૂત આવર્તનના ગુણાંક પર વર્તમાન અને વોલ્ટેજ તરંગ સ્વરૂપો છે. હાર્મોનિક્સ બિન-રેખીય ભારને કારણે થાય છે, જેમાં કમ્પ્યુટર સાધનો માટે વીજ પુરવઠો, ચલ સ્પીડ ડ્રાઇવ્સ અને ડિસ્ચાર્જ લાઇટિંગનો સમાવેશ થાય છે. "ત્રિપ્લેન" હાર્મોનિક્સ (ત્રીજા હાર્મોનિકના વિચિત્ર ગુણાંક) નું પરિણામ ત્યારે આવે છે જ્યારે ત્રણ તબક્કાની પાવર સિસ્ટમમાં તબક્કાના વોલ્ટેજ સંતુલિત ન હોય અને તટસ્થમાં ઉમેરાય છે, જેના કારણે નકામા પ્રવાહો વહે છે. જો કુલ હાર્મોનિક વિકૃતિ તરીકે ઓળખાતા હાર્મોનિક્સનું સ્તર ખૂબ ઊંચું થઈ જાય તો સંભવિત અસરોમાં સંવેદનશીલ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોને નુકસાન અને એચ. વી. ટ્રાન્સફોર્મરની કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો સામેલ છે. વિદ્યુત ભારની કાર્યક્ષમતામાં પુરવઠામાં હાર્મોનિક્સને ઘટાડીને અથવા તેમના ઉત્પાદનને અટકાવીને સુધારો કરી શકાય છે. કેટલાક વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન ઉપકરણો વિદ્યુત પ્રણાલી પર હાર્મોનિક સામગ્રી સાથે સંકળાયેલ નુકસાનને ઘટાડીને હાર્મોનિક્સને પણ ઘટાડે છે. ક્ષણિક મોટા, ખૂબ ટૂંકા અને વોલ્ટેજમાં સંભવિત વિનાશક વધારો છે. તેમના કારણોમાં વીજળી પડવી, મોટરો, ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને ઇલેક્ટ્રિકલ ડ્રાઇવ્સ જેવા મોટા વિદ્યુત ભારને બદલવો અને પુરવઠા અને માંગને સંતુલિત કરવા માટે વીજ ઉત્પાદન સ્રોતો વચ્ચે ફેરવવાનો સમાવેશ થાય છે. તેમ છતાં તેઓ સામાન્ય રીતે સેકન્ડના માત્ર હજારમા અથવા દસ લાખમા ભાગ સુધી ચાલે છે, ક્ષણિક ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, જેના કારણે માહિતીની ખોટ થાય છે, સાધનોના ઘટકોનું અધઃપતન થાય છે અને સાધનોનું જીવન ટૂંકું થાય છે. કેટલાક વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન ઉપકરણોમાં ક્ષણિક સુરક્ષાનો સમાવેશ થાય છે. તબક્કા વોલ્ટેજ અસંતુલન ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી સ્થળો પર 3 તબક્કાની વીજળી પૂરી પાડવામાં આવે છે. તબક્કાઓ વચ્ચેનું અસંતુલન મોટરમાં ગરમી અને હાલની વાયરિંગ જેવી સમસ્યાઓનું કારણ બને છે, જે નકામી ઊર્જા વપરાશ તરફ દોરી જાય છે. કેટલાક વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન ઉપકરણો મકાનના વિદ્યુત પુરવઠા પર સંતુલન સુધારવામાં સક્ષમ છે, નુકસાન ઘટાડે છે અને ત્રણ તબક્કાના ઇન્ડક્શન મોટર્સના લાંબા આયુષ્યમાં સુધારો કરે છે. પાવર ડિપ્સ પાવર ડિપ્સ એ વોલ્ટેજમાં ઘટાડો છે, જે મોટે ભાગે ટૂંકા ગાળા (<300 એમએસ) નો હોય છે પરંતુ કેટલીકવાર લાંબો હોય છે. તેઓ સાધનો સાથે સંખ્યાબંધ સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે સંપર્કકર્તાઓ અને રિલે મશીન બંધ થવાનું કારણ બની શકે છે. અવિરત વીજ પુરવઠો, નીચા વોલ્ટેજ ડીસી નિયંત્રણ સર્કિટ પર કેપેસિટર્સનો ઉપયોગ, વેરિયેબલ સ્પીડ ડ્રાઇવ્સની ડીસી બસ પર કેપેસિટર્સનો ઉપયોગ સહિતની તકનીકો દ્વારા ઘણી ઓછી વોલ્ટેજ સવારી છે. વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશનના પગલાં વોલ્ટેજને એટલી હદે ઘટાડતા નથી કે ઉપકરણો વીજળીના ઘટાડા માટે વધુ સંવેદનશીલ હોય તેની કાળજી લેવી આવશ્યક છે. વિદ્યુત પરિબળ અને પ્રતિક્રિયાશીલ શક્તિ વિદ્યુત પુરવઠાનું વિદ્યુત પરિબળ એ વાસ્તવિક શક્તિ અને પુરવઠાની સ્પષ્ટ શક્તિનો ગુણોત્તર છે. તે સાઇટ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ઉપયોગી શક્તિ છે જે કુલ શક્તિ દ્વારા વિભાજિત થાય છે. બાદમાં પાવરનો સમાવેશ થાય છે જે બિનઉપયોગી છે, તેથી 1 નું પાવર ફેક્ટર ઇચ્છનીય છે. ઓછા વીજ પરિબળનો અર્થ એ થશે કે વીજ પુરવઠાકાર ગ્રાહકના બિલ સૂચવે તે કરતાં વધુ ઉર્જાનો અસરકારક રીતે પુરવઠો પૂરો પાડશે, અને પુરવઠાકારોને ઓછા વીજ પરિબળો માટે ચાર્જ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. પ્રતિક્રિયાશીલ શક્તિ એ બિનઉપયોગી શક્તિને આપવામાં આવેલું નામ છે. તે વિદ્યુત પ્રણાલીમાં કામ કરતું નથી, પરંતુ તેનો ઉપયોગ કેપેસિટર્સને ચાર્જ કરવા અથવા ઇન્ડક્ટરના ક્ષેત્રની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરવા માટે થાય છે. પ્રક્રિયાઓ ચલાવવા માટે પૂરતી વાસ્તવિક શક્તિ પ્રદાન કરવા માટે સર્કિટ દ્વારા પ્રતિક્રિયાશીલ શક્તિ ઉત્પન્ન કરવાની અને વિતરિત કરવાની જરૂર છે. જેમ જેમ ઉપકરણની પ્રતિક્રિયા વધે છે તેમ તેમ વધતા વોલ્ટેજ સાથે પ્રતિક્રિયાશીલ શક્તિમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે. વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન સાથે આને સુધારવાથી પ્રતિક્રિયાશીલ શક્તિમાં ઘટાડો થશે અને શક્તિ પરિબળમાં સુધારો થશે. વિદ્યુત ભાર પરની અસરો જ્યાં સુધી વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશનની વાત છે ત્યાં સુધી એક સામાન્ય ખોટો ખ્યાલ એ છે કે વોલ્ટેજમાં ઘટાડો થવાથી કરંટમાં વધારો થશે અને તેથી સતત પાવરમાં વધારો થશે. જ્યારે આ ચોક્કસ ફિક્સ્ડ-પાવર લોડ માટે સાચું છે, ત્યારે મોટાભાગની સાઇટ્સમાં લોડની વિવિધતા હોય છે જે સમગ્ર સાઇટ પર એકંદર ઊર્જા બચત સાથે વધુ કે ઓછા પ્રમાણમાં લાભ કરશે. ત્રણ તબક્કાના સ્થળો પર લાક્ષણિક ઉપકરણોના લાભની નીચે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. થ્રી ફેઝ મોટર્સ થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર્સ કદાચ થ્રી ફેઝ લોડનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે અને તેનો ઉપયોગ રેફ્રિજરેશન, પંપ, એર કન્ડીશનીંગ, કન્વેયર ડ્રાઇવ્સ તેમજ તેમના વધુ સ્પષ્ટ ઉપયોગો સહિત વિવિધ ઉપકરણોમાં થાય છે. એસી મોટર્સ પર ઓવરવોલ્ટેજ અને ત્રણ તબક્કાના અસંતુલનની ડિ-રેટિંગ અસરો જાણીતી છે. અતિશય ઓવરવોલ્ટેજ આયર્ન કોરની સંતૃપ્તિમાં પરિણમે છે, એડી પ્રવાહો દ્વારા ઊર્જાનો બગાડ કરે છે અને હિસ્ટ્રેસીસ નુકસાનમાં વધારો કરે છે. વધુ પડતો પ્રવાહ ખેંચવાથી તાંબાના નુકસાનને કારણે વધુ ગરમીનું ઉત્પાદન થાય છે. મોટર પર ઓવરવોલ્ટેજનું વધારાનું દબાણ મોટરના જીવનકાળમાં ઘટાડો કરશે. સંતૃપ્તિનું કારણ બને તેટલું ઊંચું વોલ્ટેજ ટાળવાથી કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો થતો નથી તેથી આયર્ન અને તાંબાના નુકસાનને ઘટાડીને નોંધપાત્ર ઊર્જા બચત કરી શકાય છે. જો કે, નોમિનલ વોલ્ટેજ માટે રચાયેલ મોટર (દા. ત. 400 વી) સંતૃપ્તિ વિના પુરવઠાની મર્યાદા (+/- 10%) ની અંદર વોલ્ટેજમાં સામાન્ય તફાવતનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ, તેથી આ એક નોંધપાત્ર સમસ્યા હોવાની શક્યતા નથી. ઇન્ડક્શન મોટરમાં વોલ્ટેજ ઘટાડવાથી મોટરની ઝડપને સહેજ અસર થશે કારણ કે સ્લિપ વધશે, પરંતુ ઝડપ મુખ્યત્વે પુરવઠાની આવર્તન અને ધ્રુવોની સંખ્યાનું કાર્ય છે. મોટર કાર્યક્ષમતા વાજબી ભાર (સામાન્ય રીતે 75 ટકા) અને ડિઝાઇન કરેલા વોલ્ટેજ પર મહત્તમ હોય છે, અને આ વોલ્ટેજની બંને બાજુએ નાના ફેરફારો સાથે સહેજ ઘટશે. મોટા ફેરફારો કાર્યક્ષમતાને વધુ અસર કરે છે. વોલ્ટેજ ઘટાડવાથી ખૂબ જ હળવી રીતે ભરેલી મોટર (<25 ટકા) અને નાની મોટરને સૌથી વધુ ફાયદો થાય છે. વેરિયેબલ સ્પીડ ડ્રાઇવ્સ દ્વારા સંચાલિત મોટર્સના કિસ્સામાં, જ્યારે ઇનપુટ વોલ્ટેજ ઘટાડવામાં આવે છે, ત્યારે વી. એસ. ડી. માંથી આઉટપુટ વોલ્ટેજમાં પ્રમાણસર ઘટાડો થશે અને મોટર ઓછો કરંટ ખેંચશે અને આખરે ઓછી શક્તિનો વપરાશ કરશે. જો કે, જો મોટર વધુ ભાર (> 80 ટકા) પર ચાલે છે, તો વોલ્ટેજમાં ઘટાડાથી ટોર્કમાં ઘટાડો થશે અને મોટર વધુ કરંટ અને પાવર ખેંચશે. લાઇટિંગ જ્યારે સમયના ઊંચા પ્રમાણ માટે લાઇટિંગ લોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે લાઇટિંગ સાધનો પર ઊર્જાની બચત અત્યંત મૂલ્યવાન છે. જ્યારે વોલ્ટેજ ઘટાડવામાં આવે છે, ત્યારે અગ્નિથી પ્રકાશિત પ્રકાશની શક્તિમાં મોટો ઘટાડો, પ્રકાશના ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો અને જીવનકાળમાં વધારો જોવા મળશે, જેમ કે ઇલેક્ટ્રિશિયન્સ માર્ગદર્શિકામાંથી અગાઉના અર્ક સમજાવે છે. પ્રકાશના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો ખેંચાયેલી શક્તિમાં ઘટાડાને વટાવી જશે, તેથી પ્રકાશની ઊર્જા કાર્યક્ષમતા-તેજસ્વી અસરકારકતા-ઘટશે. જો કે, અન્ય પ્રકારની લાઇટિંગ પણ સુધારેલી પાવર ગુણવત્તાથી લાભ મેળવી શકે છે, જેમાં પ્રતિરોધક અથવા પ્રતિક્રિયાશીલ બેલાસ્ટ્સ સાથેની સિસ્ટમોનો સમાવેશ થાય છે. ફ્લોરોસન્ટ અને ડિસ્ચાર્જ લાઇટિંગ અગ્નિથી પ્રકાશિત લાઇટિંગ કરતાં વધુ કાર્યક્ષમ છે. પરંપરાગત મેગ્નેટિક બેલાસ્ટ્સ સાથે ફ્લોરોસન્ટ લાઇટિંગમાં વીજ વપરાશમાં ઘટાડો જોવા મળશે, પરંતુ લેમ્પમાંથી લ્યુમેન આઉટપુટમાં પણ ઘટાડો થશે. આધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક બેલાસ્ટ પર ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ લગભગ સમાન શક્તિનો ઉપયોગ કરશે અને સમાન પ્રકાશ આપશે. ઘટાડેલા વોલ્ટેજ પર સમાન વોટ્ટેજ પ્રદાન કરવા માટે વધુ કરંટની જરૂર પડશે અને કેબલના નુકસાનમાં વધારો થશે. જો કે, લાઇટિંગ કંટ્રોલર્સ અને બેલાસ્ટ્સ ઉચ્ચ સ્તરની હાર્મોનિક વિકૃતિ પેદા કરવા માટે જવાબદાર છે, જેને કેટલાક પ્રકારના વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝર સાથે ફિલ્ટર કરી શકાય છે, ઉપરાંત લાઇટિંગ કંટ્રોલર્સની જરૂરિયાત ઘટાડે છે. એક સામાન્ય ચિંતા એ છે કે કેટલાક પ્રકાશ નીચા વોલ્ટેજ પર પ્રહાર કરવામાં નિષ્ફળ જશે. જો કે, આવું ન થવું જોઈએ કારણ કે વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશનનો ઉદ્દેશ માત્ર શક્ય હોય ત્યાં સુધી વોલ્ટેજને ઘટાડવાનો નથી, પરંતુ તેને સર્વિસ લેવલ વોલ્ટેજમાં લાવવાનો છે, જેના પર તે સૌથી વધુ અસરકારક રીતે કામ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. હીટિંગ હીટર ઓછી શક્તિનો વપરાશ કરશે, પરંતુ ઓછી ગરમી આપશે. થર્મોસ્ટેટિકલી નિયંત્રિત જગ્યા અથવા વોટર હીટર દોડતી વખતે ઓછી શક્તિનો વપરાશ કરશે, પરંતુ જરૂરી ઉત્પાદન કરવા માટે દરેક કલાકમાં વધુ સમય સુધી ચાલવું પડશે, પરિણામે કોઈ બચત નહીં થાય. સ્વિચ્ડ મોડ વીજ પુરવઠો સ્વિચ્ડ મોડ વીજ પુરવઠો પહેલાની જેમ જ પાવરનો ઉપયોગ કરશે, પરંતુ આ હાંસલ કરવા માટે થોડો વધારે કરંટ ખેંચશે, જેમાં કેબલની ખોટમાં થોડો વધારો થશે અને એમ. સી. બી. ના વધતા કરંટ ટ્રીપિંગનું થોડું જોખમ રહેશે. ઊર્જા બચત વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝેશન દ્વારા પ્રાપ્ત ઊર્જા બચત એ ઉપર દર્શાવેલ વીજળીની ગુણવત્તાની સમસ્યાઓમાં સુધારાના જવાબમાં સાઇટ પર તમામ ઉપકરણોની સુધારેલી કાર્યક્ષમતાનું એકત્રીકરણ છે. અમુક સંજોગોમાં ઊર્જાના વપરાશમાં બચત માટે તે શક્ય તકનીક છે. તાઇવાનમાં સંશોધન સૂચવે છે કે, ઔદ્યોગિક પુરવઠા માટે, ટ્રાન્સફોર્મરના ઉપરના ભાગમાં વોલ્ટેજ ઘટાડવા માટે, જ્યારે વોલ્ટેજમાં 1 ટકાનો ઘટાડો થાય છે ત્યારે ઊર્જાના વપરાશમાં 0.241% ઘટાડો થાય છે, અને જ્યારે વોલ્ટેજમાં 1 ટકાનો વધારો થાય છે ત્યારે 0.297% નો વધારો થાય છે. આ 7 ટકા ફ્લોરોસન્ટ લાઇટિંગ, 0.5 ટકા અગ્નિથી પ્રકાશિત લાઇટિંગ, 12.5% થ્રી ફેઝ એર કંડિશનર, 5 ટકા મોટર્સ, 22.5% સ્મોલ 3 ફેઝ મોટર્સ, 52.5% લાર્જ 3 ફેઝ મોટર્સ સહિતના ભારોનું મિશ્રણ ધારણ કરે છે. તે સંભવિત છે કે આધુનિક સ્થાપનમાં ઓછી તક હશેઃ લગભગ કોઈ અગ્નિથી પ્રકાશિત પ્રકાશ, અંશતઃ ઉચ્ચ-આવર્તન ફ્લોરોસન્ટ લાઇટિંગ (કોઈ બચત નહીં), કેટલાક ચલ ગતિ ડ્રાઇવ્સ (કોઈ બચત નહીં), ઉચ્ચ મોટર કાર્યક્ષમતા (તેથી બચત કરવા માટે ઓછો કચરો). ઉત્તરીય યુરોપિયન સ્થાપનમાં એર કન્ડીશનીંગ માટે મોટી સંખ્યામાં નાના સિંગલ ફેઝ મોટર્સ નહીં હોય. ઓછી પ્રકાશ પેદાશના ભોગે જૂની પ્રકાશ વ્યવસ્થા સાથે ઊર્જાની બચત શક્ય છે, (દા. ત. અગ્નિથી પ્રકાશિત અથવા ફ્લોરોસન્ટ અને બિનકાર્યક્ષમ વજન અથવા નિયંત્રણ ગિયર સાથે ડિસ્ચાર્જ લાઇટિંગ). તેથી, જૂના વ્યાપારી અને કાર્યાલય પરિસર આધુનિક ઇમારતો અથવા ઔદ્યોગિક સ્થળો કરતાં વધુ બચત કરી શકે છે. જો કે, આધુનિક પ્રકાશ પ્રણાલીઓ (સામાન્ય રીતે એલઇડી) વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝરની સ્થાપના પછી જૂની પ્રકાશ પ્રણાલીઓ પર બચત થતી ઊર્જા કરતાં વધુ કાર્યક્ષમતાને કારણે નોંધપાત્ર રીતે વધુ ઊર્જાની બચત કરશે. આધુનિક લાઇટિંગ સિસ્ટમ્સ સાથે ઉપયોગમાં લેવાતા વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝર સાથે ઊર્જા બચત મેળવવી ખૂબ જ શંકાસ્પદ છે. એલઇડી અથવા ફ્લોરોસન્ટ લાઇટિંગ સિસ્ટમ્સ માટે આધુનિક ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વિચિંગ નિયંત્રકો ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા સાથે શ્રેષ્ઠ પ્રકાશ આઉટપુટ અને લાંબા આયુષ્ય પર લાઇટ ચલાવવા માટે રચાયેલ છે. તેથી પુરવઠાના વોલ્ટેજમાં ફેરફારો આ પ્રકારની લાઇટના એકંદર ઉર્જા વપરાશમાં કોઈ ફરક પાડશે નહીં. જો કે, ઓછા ખર્ચે એલઇડી અને ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ નિયંત્રકોના પ્રકારો અસ્તિત્વમાં છે જે ગરમી તરીકે ઉર્જાને ઘટાડીને વોલ્ટેજને ઘટાડે છે (દા. ત. શ્રેણી પ્રતિકાર સાથે શ્રેણીમાં બહુવિધ એલઇડી). પુરવઠાના વોલ્ટેજમાં ફેરફાર થવાથી આ પ્રકારની લાઇટ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી ઊર્જાને અસર થશે, પરંતુ આ પ્રકારના લેમ્પ સામાન્ય રીતે ઓછી શક્તિ ધરાવે છે અને પ્રકાશના ઉત્પાદનને પણ અસર થશે. એક લાક્ષણિક 100 વોટના અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવો 17.5 લુમેન પ્રતિ વોટ (એલ/ડબલ્યુ) થી વધુની કાર્યક્ષમતા ધરાવતો નથી અને તેથી તેના રેટેડ વોલ્ટેજ પર 1750 લુમેનનું ઉત્પાદન કરશે. એક લાક્ષણિક આધુનિક એલ. ઈ. ડી. દીવો લગભગ 150 લ્યુમેન્સ પ્રતિ વોટની કાર્યક્ષમતા ધરાવે છે, અને તેથી સમાન પ્રકાશ ઉત્પાદન માટે 12 વોટથી વધુની જરૂર નથી. લેમ્પ રીરેટિંગ ફોર્મ્યુલા અનુસાર, અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવો પરના વોલ્ટેજને 10 ટકા ઘટાડવાથી પાવર (અને તેથી ઊર્જા) લગભગ 16 ટકા ઘટે છે અને પ્રકાશના ઉત્પાદનમાં લગભગ 31 ટકા ઘટાડો થાય છે. તેથી, વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝર કે જે અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવો પરના વોલ્ટેજને 10 ટકા ઘટાડે છે, તે ઊર્જામાં 16 ટકા અને પ્રકાશના ઉત્પાદનમાં 31 ટકા ઘટાડો કરશે, માત્ર 1210 લ્યુમેન્સનું ઉત્પાદન કરશે અને 84 વોટનો વપરાશ કરશે. સમાન પ્રકાશ ઉત્પાદન સાથે અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવાને એલઇડી લેમ્પમાં બદલવાથી વપરાશ વધુ અસરકારક રીતે ઘટીને 12 વોટ થઈ ગયો હોત. વધુમાં, પ્રકાશના ઉત્પાદનમાં ઘણો ઘટાડો થતો હોવાથી, વોલ્ટેજ ઓપ્ટિમાઇઝર (1312.5 લ્યુમેન્સ 17.5 L/W ધારી રહ્યા છે) વિના 75 વોટના અગ્નિથી પ્રકાશિત દીવામાં બદલીને વધુ બચત કરી શકાય છે. જો માત્ર 1210 લ્યુમેન્સની જરૂર હોય તો એલઇડી લેમ્પનું કદ પણ ઘટાડીને 8W કરી શકાય છે. આ પણ જુઓ ઊર્જા સંરક્ષણ કાર્યક્ષમ ઊર્જા ઉપયોગ પાવર કંડિશનર વોલ્ટેજ સ્કેલિંગ સંદર્ભો વિદ્યુત શક્તિ નિયંત્રણ ઊર્જા સંરક્ષણ ઓછી ઊર્જા ધરાવતી ઇમારત