EN 54
EN 54 ફાયર ડિટેક્શન અને ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ્સ એ યુરોપિયન ધોરણોની શ્રેણી છે જેમાં ઉત્પાદન ધોરણો અને ફાયર ડિટેક્શન અને ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ્સ તેમજ વૉઇસ એલાર્મ સિસ્ટમ્સ માટે એપ્લિકેશન માર્ગદર્શિકાઓનો સમાવેશ થાય છે. ઉત્પાદનના ધોરણો ઉત્પાદનની લાક્ષણિકતાઓ, પરીક્ષણ પદ્ધતિઓ અને કામગીરીના માપદંડને વ્યાખ્યાયિત કરે છે, જેની સામે આગ શોધ અને ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમના દરેક ઘટકની અસરકારકતા અને વિશ્વસનીયતાનું મૂલ્યાંકન અને જાહેરાત કરી શકાય છે. EN 54 શ્રેણીના ઘણા ઉત્પાદન ધોરણો કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોડક્ટ્સ રેગ્યુલેશન (CPR) EU 305/2011 હેઠળ સુસંગત ધોરણો છે. સુસંગત ધોરણોનું જોડાણ ZA સ્પષ્ટ કરે છે કે CPRના હેતુઓ માટે ધોરણના કયા વિભાગો લાગુ પડે છે. એનેક્સ ઝેડએ બે તબક્કાના પ્રમાણપત્રનું પણ વર્ણન કરે છેઃ ઉત્પાદન માટે કામગીરીની સ્થિરતાનું પ્રમાણપત્ર (ઉત્પાદન પ્રમાણપત્ર) અને ફેક્ટરી ઉત્પાદન નિયંત્રણની સુસંગતતાનું પ્રમાણપત્ર (એફ. પી. સી. પ્રમાણપત્ર) આ પ્રમાણભૂત શ્રેણીનો અંશતઃ ઉપયોગ યુરોપિયન યુનિયનની બહારના ઘણા દેશોમાં વિશ્વભરમાં થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે લેટિન અમેરિકન દેશો, બ્રાઝિલ, આફ્રિકન અને એશિયન દેશો અને પ્રશાંત મહાસાગરના કેટલાક ટાપુઓમાં. અગ્નિ સુરક્ષાને લગતા માનકીકરણના વિષયો CEN દ્વારા સૌપ્રથમ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. આ સ્પષ્ટ છે કારણ કે CEN પ્રોજેક્ટ નોંધણીની તારીખ અનુસાર યુરોપીયન ધોરણોને આંકડાકીય ચડતા ક્રમમાં ક્રમાંકે છે. ફાયર વર્ગો પરના ધોરણને EN 2 ક્રમાંકિત કરવામાં આવે છે અને પોર્ટેબલ અગ્નિશામકો પરના ધોરણોની શ્રેણીને EN 3 ક્રમાંકિત કરવામાં આવે છે. ફાયર ડિટેક્શન અને ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ્સ પર યુરોપિયન માનકીકરણ 1970 ના દાયકામાં પહેલેથી જ શરૂ થયું હતું. EN 54-1 અને EN 54-5 1976માં જારી કરવામાં આવ્યા હતા. ટેકનિકલ કમિટી CEN/TC72 ફાયર ડિટેક્શન એન્ડ ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ્સ EN 54 સિરીઝ યુરોપિયન કમિટી ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન (CEN, ફ્રેન્ચઃ Comité યૂરોપીન ડી નોર્મલાઇઝેશન) ની ટેકનિકલ કમિટી CEN/TC72 "ફાયર ડિટેક્શન એન્ડ ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ્સ" દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ આંકડો રાષ્ટ્રીય દર્પણ તકનીકી સમિતિઓના કેટલાક ઉદાહરણો દર્શાવે છે. EN 54 સ્ટાન્ડર્ડ સિરીઝ વર્તમાન ભાગો ધોરણોની EN 54 શ્રેણી આગ શોધ અને ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ્સ સંબંધિત નીચેના વિષયો અને ઉત્પાદન જૂથોને આવરી લે છેઃ પરિચયઃ ધોરણોની શ્રેણીની રજૂઆતમાં ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમની આકૃતિ તેમજ શબ્દોની અસંખ્ય વ્યાખ્યાઓ છે જેનો ઉપયોગ ધોરણોની શ્રેણીના અન્ય ભાગોમાં થાય છે. ઉત્પાદન જૂથ નિયંત્રણ પેનલ અને વીજ પુરવઠોઃ EN 54 ના આ ભાગો ફાયર એલાર્મ નિયંત્રણ પેનલ, વૉઇસ એલાર્મ નિયંત્રણ પેનલ અને વીજ પુરવઠાને લગતા છે. ઉત્પાદન જૂથ એલાર્મ ઉપકરણોઃ EN 54 ના આ ભાગો ઓપ્ટિકલ અને એકોસ્ટિક એલાર્મ ઉપકરણો (ફ્લેશિંગ લાઇટ્સ, સાઉન્ડર્સ, લાઉડસ્પીકર) સાથે સંબંધિત છે. પ્રોડક્ટ ગ્રૂપ ડિટેક્ટર્સઃ EN 54 ના આ ભાગો વિવિધ માપન સિદ્ધાંતો (સ્મોક ડિટેક્ટર્સ, હીટ ડિટેક્ટર્સ, ફાયર ગેસ ડિટેક્ટર્સ) અનુસાર મેન્યુઅલ કોલ પોઇન્ટ અને ઓટોમેટિક ફાયર ડિટેક્ટર્સ સાથે સંબંધિત છે. ઉત્પાદન જૂથ "અન્ય ઘટકો": EN 54 ના આ ભાગો અન્ય ઉપકરણો સાથે સંબંધિત છે જે આગ શોધવાની પ્રણાલીમાં જોડી શકાય છે, ક્યાં તો એકલ ઉપકરણ તરીકે અથવા અન્ય ઘટકમાં સંકલિત કરી શકાય છે. સિસ્ટમ સુસંગતતાઃ EN 54 નો આ ભાગ ફાયર ડિટેક્શન અને ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમના સિસ્ટમ ઘટકોની સુસંગતતા સાથે વ્યવહાર કરે છે. એપ્લિકેશન માર્ગદર્શિકાઃ EN 54 ના આ ભાગો ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ્સ અને વૉઇસ એલાર્મ સિસ્ટમ્સના ઉપયોગ માટેની માર્ગદર્શિકા છે. તેમની પાસે ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણ (CEN/TS) નો દરજ્જો છે. નીચેનું કોષ્ટક EN 54 શ્રેણીના ધોરણોના તમામ ભાગોની યાદી આપે છેઃ ખેંચાયેલા ભાગો EN 54 ભાગ 6 હીટ ડિટેક્ટર્સ; સ્થિર તત્વ EN 54 ભાગ 8 વિના રેટ-ઓફ-રાઇઝ પોઇન્ટ ડિટેક્ટર્સ ઓટોમેટિક ફાયર ડિટેક્શન સિસ્ટમ્સના ઘટકો. ઉચ્ચ તાપમાન હીટ ડિટેક્ટર્સ EN 54 ભાગ 9 માટે સ્પષ્ટીકરણ ઓટોમેટિક ફાયર ડિટેક્શન સિસ્ટમ્સના ઘટકો. ફાયર પ્રત્યે સંવેદનશીલતાના પરીક્ષણની પદ્ધતિઓ EN 54 ટેસ્ટ ફાયર TF1 થી TF8 નો ઉપયોગ પ્રમાણભૂત શ્રેણી EN 54 અનુસાર ફાયર ડિટેક્ટર્સની આગ સંવેદનશીલતાને ચકાસવા માટે થાય છે. પસંદ કરેલા જ્વલનશીલ ધૂમાડો ગ્રે અને કાળા બંને ધુમાડો માટે મોટા અને નાના દહન કણોના વર્ણપટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમાં સળગતા પ્રવાહી, પ્લાસ્ટિક અને સેલ્યુલોસિક (લાકડું) સામગ્રી અને ચમકતા અને સ્મોલ્ડરિંગ કાપડનો સમાવેશ થાય છે. EN 54-7 અનુસાર સ્મોક ડિટેક્ટર્સ અને સ્મોક સેન્સર (EN 54 ના ભાગો 12,20 અને 30) સાથે ફાયર ડિટેક્ટર્સ માટે ટેસ્ટ ફાયર TF2, TF3, TF4 અને TF5 નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. EN 54-20 ઉન્નત અથવા ખૂબ જ ઊંચી સંવેદનશીલતા (વર્ગ A અથવા B) સાથે ધુમાડો ડિટેક્ટર્સને ઉત્તેજીત કરવા માટે ઘટાડેલા બળતણના જથ્થા સાથે નીચેની પરીક્ષણ આગને વ્યાખ્યાયિત કરે છેઃ TF2A અને TF2B TF3A અને TF3B TF5A અને TF5B EN 54-10 અનુસાર ફ્લેમ ડિટેક્ટર્સ માટે, પ્રવાહી આગ TF5 અને TF6 નો ઉપયોગ થાય છે. ટી. એફ. 5 (એન-હેપ્ટેન) પીળી સૂટી જ્યોત ઉત્પન્ન કરે છે અને ટી. એફ. 6 (મિથાઇલેટેડ સ્પિરિટ્સ) સ્પષ્ટ અદ્રશ્ય જ્યોત ઉત્પન્ન કરે છે. EN 54-26 અનુસાર CO ફાયર ડિટેક્ટર્સ માટે, સ્મોલ્ડરિંગ ફાયર TF2 અને TF3 નો ઉપયોગ થાય છે. EN 54-27 અનુસાર ડક્ટ સ્મોક ડિટેક્ટર્સ માટે ટેસ્ટ ફાયર TF2, TF4 અને TF8 નો ઉપયોગ થાય છે. EN 54-29 અને EN 54-31 અનુસાર મલ્ટી-સેન્સર ફાયર ડિટેક્ટર્સ માટે, ટેસ્ટ ફાયર TF1, TF2, TF3, TF4, TF5 અને TF8 નો ઉપયોગ થાય છે. CE વેબસાઇટ પર CE માર્કિંગ યુરોપિયન કમિટી ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન (CEN, ફ્રેન્ચઃ કોમિટે યુરોપિન ડી નોર્મલાઇઝેશન) ટેકનિકલ સમિતિઓ પણ જુઓઃ http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Construction/Pages/Workprogramme.aspx સંદર્ભો ફાયર ડિટેક્શન એન્ડ એલાર્મ 00054