Copper cable certification
કોપર ટ્વિસ્ટેડ જોડી વાયર નેટવર્કમાં, કોપર કેબલ સર્ટિફિકેશન ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન (ટીઆઇએ) અથવા ઇન્ટરનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન (આઇએસઓ) ધોરણો અનુસાર પરીક્ષણોની સંપૂર્ણ શ્રેણી દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આ પરીક્ષણો પ્રમાણપત્ર-પરીક્ષણ સાધનનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે, જે પાસ અથવા નિષ્ફળ માહિતી પ્રદાન કરે છે. જ્યારે પ્રમાણપત્ર નેટવર્કના માલિક દ્વારા કરી શકાય છે, પ્રમાણપત્ર મુખ્યત્વે ડેટાકોમ ઠેકેદારો દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણપત્ર ઠેકેદારોને તેમના કામની બાંયધરી આપવાની મંજૂરી આપે છે. જે સ્થાપકોએ નેટવર્ક માલિકને સાબિત કરવાની જરૂર છે કે સ્થાપન યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ્યું છે અને TIA અથવા ISO ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે તેમણે તેમના કાર્યને પ્રમાણિત કરવાની જરૂર છે. નેટવર્ક માલિકો કે જેઓ બાંયધરી આપવા માંગે છે કે માળખાગત સુવિધાઓ ચોક્કસ એપ્લિકેશનને સંભાળવા માટે સક્ષમ છે (દા. ત. વોઇસ ઓવર ઇન્ટરનેટ) નેટવર્ક માળખાને પ્રમાણિત કરવા માટે પરીક્ષકનો ઉપયોગ કરશે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, આ પરીક્ષકોનો ઉપયોગ ચોક્કસ સમસ્યાઓને નિર્ધારિત કરવા માટે થાય છે. સ્થાપન કર્યા પછી સ્થાપક અને નેટવર્ક માલિક વચ્ચે વિસંગતતા હોય તો પ્રમાણપત્ર પરીક્ષણો મહત્વપૂર્ણ છે. ધોરણો પ્રદર્શન પરીક્ષણો અને તેમની પ્રક્રિયાઓને એ. એન. એસ. આઈ./ટી. આઈ. એ.-<આઇ. ડી. 1> ધોરણ અને આઇ. એસ. ઓ./આઇ. ઇ. સી. 11801 ધોરણમાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે. ટીઆઇએ ધોરણ શ્રેણીઓમાં કામગીરીને વ્યાખ્યાયિત કરે છે (કેટ 3, કેટ 5ઇ, કેટ 6, કેટ 6એ અને કેટ 8) અને આઇએસઓ વર્ગોને વ્યાખ્યાયિત કરે છે (વર્ગ સી, ડી, ઇ, ઇએ, એફ અને એફએ). આ ધોરણો એ પ્રમાણિત કરવાની પ્રક્રિયાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે કે સ્થાપન આપેલ શ્રેણી અથવા વર્ગમાં પ્રદર્શન માપદંડને પૂર્ણ કરે છે. દરેક શ્રેણી અથવા વર્ગનું મહત્વ એ મર્યાદા મૂલ્યો છે કે જેમાં પાસ/નિષ્ફળતા અને આવર્તન શ્રેણીઓ માપવામાં આવે છેઃ કેટ 3 અને વર્ગ સી (હવે ઉપયોગમાં લેવાતા નથી) પરીક્ષણ અને 16 મેગાહર્ટઝ બેન્ડવિડ્થ સાથે સંચારને વ્યાખ્યાયિત કરે છે, કેટ 5ઇ અને વર્ગ ડી 100 મેગાહર્ટઝ બેન્ડવિડ્થ સાથે, કેટ 6 અને વર્ગ ઇ 250 મેગાહર્ટઝ સુધી, કેટ 6એ અને વર્ગ ઇએ 500 મેગાહર્ટઝ સુધી, કેટ 7 અને વર્ગ એફ 600 મેગાહર્ટઝ સુધી અને કેટ 7એ અને વર્ગ એફએ 1000 મેગાહર્ટઝ સુધીની આવર્તન શ્રેણી સાથે., કેટ 8, વર્ગ I અને વર્ગ II ની આવર્તન શ્રેણી 2000 મેગાહર્ટઝ સુધી હોય છે. ધોરણો એ પણ વ્યાખ્યાયિત કરે છે કે દરેક પરીક્ષણ પરિણામમાંથી ડેટા એકત્રિત કરવો અને ભવિષ્યના નિરીક્ષણ માટે પ્રિન્ટ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મેટમાં સંગ્રહિત કરવો આવશ્યક છે. વાયરમેપ પરીક્ષણ વાયરમેપ પરીક્ષણનો ઉપયોગ ભૌતિક સ્થાપન ભૂલોને ઓળખવા માટે થાય છે; અયોગ્ય પિન સમાપ્તિ, કોઈપણ બે અથવા વધુ વાયર વચ્ચેના શોર્ટ્સ, દૂરસ્થ અંત સુધી સાતત્ય, વિભાજિત જોડીઓ, ક્રોસ કરેલી જોડીઓ, વિપરીત જોડીઓ અને અન્ય કોઈપણ ખોટી વાયરિંગ. પ્રસારમાં વિલંબ પ્રસારમાં વિલંબ એ એક છેડેથી સિગ્નલ મોકલવા અને બીજા છેડેથી પ્રાપ્ત કરવામાં લાગતા સમય માટે પરીક્ષણ પરીક્ષણ કરે છે. વિલંબ સ્ક્યુ વિલંબ સ્ક્યુ પરીક્ષણનો ઉપયોગ વાયર જોડીના સૌથી ઝડપી અને સૌથી ધીમા સમૂહ વચ્ચેના પ્રસાર વિલંબમાં તફાવત શોધવા માટે થાય છે. 100 મીટરની કેબલ પર 25 થી 50 નેનોસેકન્ડ્સની વચ્ચે એક આદર્શ વળાંક હોય છે. આ વક્ર જેટલું નીચું હોય તેટલું સારું; 25 એનએસ કરતા ઓછું ઉત્તમ છે, પરંતુ 45 થી 50 એનએસ સીમાંત છે. (પ્રકાશની ગતિની 50 ટકા અને 80 ટકા વચ્ચે મુસાફરી કરવા માટે, ઇલેક્ટ્રોનિક તરંગને 100 મીટરની કેબલને પાર કરવા માટે 417 અને 667 એનએસની વચ્ચેની જરૂર પડે છે. કેબલ લંબાઈ પરીક્ષણ ચકાસે છે કે ટ્રાન્સમીટરથી રીસીવર સુધીની તાંબાની કેબલ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T નેટવર્કમાં મહત્તમ ભલામણ કરેલ અંતર 100 મીટરથી વધુ નથી. ઇન્સર્શન લોસ, જેને એટેન્યુએશન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે લાઇનમાં દાખલ કરવામાં આવેલા સિગ્નલની તુલનામાં લાઇનના દૂરના છેડે સિગ્નલની તાકાતની ખોટનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ નુકસાન તાંબાના કેબલના વિદ્યુત પ્રતિકાર, કેબલ ઇન્સ્યુલેશન દ્વારા ઊર્જાની ખોટ અને કનેક્ટર્સ પર રજૂ કરવામાં આવેલા અવરોધ વિસંગતતાઓને કારણે છે. નિવેશની ખોટ સામાન્ય રીતે ડેસિબલ ડીબીમાં દર્શાવવામાં આવે છે. નિવેશની ખોટ અંતર અને આવર્તન સાથે વધે છે. દરેક 3 ડી. બી. નુકસાન માટે, સંકેત શક્તિ એક પરિબળ દ્વારા ઘટાડવામાં આવે છે અને સંકેત કંપનવિસ્તાર એક પરિબળ દ્વારા ઘટાડવામાં આવે છે. વળતર નુકસાન એ સિગ્નલની માત્રાનું માપ (ડી. બી. માં) છે જે ટ્રાન્સમીટર તરફ પાછું પ્રતિબિંબિત થાય છે. સિગ્નલનું પ્રતિબિંબ કનેક્ટર્સ અને કેબલમાં અવરોધની વિવિધતાને કારણે થાય છે અને સામાન્ય રીતે નબળી રીતે સમાપ્ત થયેલ વાયરને આભારી છે. અવરોધમાં જેટલો મોટો તફાવત હશે, વળતરની ખોટનું વાંચન પણ એટલું જ વધારે હશે. જો વાયરની 3 જોડી નોંધપાત્ર રકમથી પસાર થાય છે, પરંતુ 4 જોડી ભાગ્યે જ પસાર થાય છે, તો તે સામાન્ય રીતે RJ45 પ્લગ પર ખરાબ ક્રિમ્પ અથવા ખરાબ જોડાણનો સંકેત છે. સિગ્નલની ખોટમાં વળતરની ખોટ સામાન્ય રીતે નોંધપાત્ર હોતી નથી, પરંતુ સિગ્નલ ઝઝૂમી જાય છે. નિયર-એન્ડ ક્રોસસ્ટૉક (NEXT) ટ્વિસ્ટેડ-પેઅર કેબલિંગમાં નિયર-એન્ડ ક્રોસસ્ટૉક (NEXT) એ એક માપ છે જે એક વાયર જોડીમાંથી બીજી વાયર જોડીમાં જોડાઈને અને તેમાંના સિગ્નલમાં દખલ કરવાને કારણે થતી અસરનું વર્ણન કરે છે. તે કેબલના સિગ્નલ-સ્રોત છેડે, પ્રસારિત સિગ્નલના કંપનવિસ્તાર અને અન્ય કેબલ જોડીમાં જોડાયેલા સિગ્નલના કંપનવિસ્તાર વચ્ચે, ડી. બી. માં વ્યક્ત કરવામાં આવેલો તફાવત છે. ઊંચું મૂલ્ય ઇચ્છનીય છે કારણ કે તે સૂચવે છે કે પ્રસારિત સિગ્નલનો ઓછો ભાગ પીડિત વાયર જોડીમાં જોડાયેલો છે. આગામી ઇન્જેક્ટર/જનરેટરથી 30 મીટર (લગભગ 98 ફૂટ) માપવામાં આવે છે. ઉચ્ચ નજીકના ક્રોસસ્ટોક મૂલ્યો ઉચ્ચ એકંદર સર્કિટ પ્રદર્શનને અનુરૂપ છે. જૂના સંકેત ધોરણો (IEEE 802.3 અને અગાઉના) સાથે ઉપયોગમાં લેવાતા UTP LAN પર નીચા આગામી મૂલ્યો ખાસ કરીને હાનિકારક છે. અતિશય નજીકના ક્રોસસ્ટૉક અયોગ્ય સમાપ્તિનો સંકેત હોઈ શકે છે. પાવર સમ નેક્સ્ટ (પી. એસ. નેક્સ્ટ) પાવર સમ નેક્સ્ટ (નેક્સ્ટ) એ 3 વાયર જોડીઓમાંથી આગામી મૂલ્યોનો સરવાળો છે કારણ કે તે અન્ય વાયર જોડીને અસર કરે છે. નેક્સ્ટની સંયુક્ત અસર સિગ્નલ માટે ખૂબ જ હાનિકારક હોઈ શકે છે. સમાન-સ્તર દૂર-અંત ક્રોસસ્ટૉક (ELFEXT) સમાન-સ્તર દૂર-અંત ક્રોસસ્ટૉક (ELFEXT) પરીક્ષણ દૂર-અંત ક્રોસસ્ટૉક (FEXT) ને માપે છે. FEXT એ NEXT જેવું જ છે, પરંતુ જોડાણની રીસીવર બાજુએ થાય છે. લાઇન પર ક્ષીણતાને કારણે, ક્રોસસ્ટૉકનું કારણ બનતું સિગ્નલ ટ્રાન્સમીટરથી વધુ દૂર જાય તેમ ઘટતું જાય છે. આને કારણે, FEXT સામાન્ય રીતે NEXT કરતાં સિગ્નલ માટે ઓછું હાનિકારક હોય છે, પરંતુ તેમ છતાં તે મહત્વપૂર્ણ છે. તાજેતરમાં આ હોદ્દો ELFEXT થી બદલીને ACR-F (ફાર એન્ડ ACR) કરવામાં આવ્યો હતો. પાવર સમ ELFEXT (PSELFEXT) પાવર સમ ELFEXT (PSELFEXT) એ 3 વાયર જોડીઓમાંથી FEXT મૂલ્યોનો સરવાળો છે કારણ કે તે અન્ય વાયર જોડીને અસર કરે છે, માઇનસ ચેનલના નિવેશની ખોટ. તાજેતરમાં આ હોદ્દો PSELFEXT થી બદલીને PSACR-F (ફાર એન્ડ ACR) કરવામાં આવ્યો હતો. એટેન્યુએશન-ટુ-ક્રોસસ્ટોક રેશિયો (એસીઆર) એ એટેન્યુએશન-ટુ-ક્રોસસ્ટોક રેશિયો (એસીઆર) એ આગામી ઉત્પાદિત સિગ્નલ એટેન્યુએશન વચ્ચેનો તફાવત છે અને તે ડેસિબલ (ડીબી) માં માપવામાં આવે છે. એસીઆર સૂચવે છે કે સંદેશાવ્યવહાર સર્કિટના ગંતવ્ય (પ્રાપ્ત) છેડે ક્રોસસ્ટૉક કરતાં ક્ષીણ સંકેત કેટલો મજબૂત છે. યોગ્ય કામગીરી માટે એ. સી. આર. નો આંકડો ઓછામાં ઓછો કેટલાક ડેસિબલનો હોવો જોઈએ. જો એસીઆર પૂરતું મોટું ન હોય, તો ભૂલો વારંવાર થશે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, એસીઆરમાં થોડો સુધારો પણ બીટ ભૂલ દરમાં નાટ્યાત્મક ઘટાડો કરી શકે છે. કેટલીકવાર એ. સી. આર. વધારવા માટે અન-શીલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેઅર (યુ. ટી. પી.) કેબલમાંથી શીલ્ડેડ ટ્વિસ્ટેડ પેઅર (એસ. ટી. પી.) પર સ્વિચ કરવું જરૂરી બની શકે છે. પાવર સમ એસીઆર (પીએસએસીઆર) પાવર સમ એસીઆર (પીએસએસીઆર) એસીઆરની જેમ જ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ગણતરીમાં નેક્સ્ટને બદલે પીએસનેક્સ્ટ મૂલ્યનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ડીસી લૂપ રેઝિસ્ટન્સ ડીસી લૂપ રેઝિસ્ટન્સ જોડાણના એક છેડે લૂપ થયેલ એક વાયર જોડી દ્વારા કુલ રેઝિસ્ટન્સને માપે છે. આ કેબલની લંબાઈ સાથે વધશે. ડી. સી. પ્રતિકાર સામાન્ય રીતે સંકેત પર નિવેશના નુકસાન કરતાં ઓછી અસર કરે છે, પરંતુ જો ઇથરનેટ પર પાવરની જરૂર હોય તો તે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. ઓહ્મમાં પણ માપવામાં આવે છે તે કેબલની લાક્ષણિકતા અવરોધ છે, જે કેબલની લંબાઈથી સ્વતંત્ર છે. કેબલ ટેસ્ટર કન્ટિન્યુટી ટેસ્ટર કોપર વાયર અને કેબલ નોટ્સ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમાણભૂત ISO/IEC 11801: માહિતી ટેકનોલોજી-ગ્રાહક પરિસર માટે સામાન્ય કેબલિંગ ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન (TIA) કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ કેબલિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ભાગ 1: સામાન્ય જરૂરિયાતો (ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001) ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન (TIA) કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સ કેબલિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ભાગ 2: સંતુલિત ટ્વિસ્ટેડ જોડી ઘટકો પરિશિષ્ટ 1 4-જોડી 100 ઓહ્મ શ્રેણી 6 કેબલિંગ (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002) માટે ટ્રાન્સમિશન પ્રદર્શન સ્પષ્ટીકરણો બાહ્ય કડીઓ વાયર પ્રતિકાર કેલ્ક્યુલેટર અને ટેબલ સિગ્નલ કેબલ્સ