Gösgen Nuclear Power Plant
ગોસ્જેન ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ (જર્મનમાં કેર્નક્રાફ્ટવર્ક ગોસ્જેન, કે. કે. જી. માં સંક્ષિપ્તમાં) એ આર નદીના લૂપ પર ડેનિકેન મ્યુનિસિપાલિટી (સોલોથર્ન, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની કેન્ટોન) માં સ્થિત છે. તેનું સંચાલન એડ હૉક સોસાયટી કેર્નક્રાફ્ટવર્ક ગોસ્જેન-ડેનિકેન એજી દ્વારા કરવામાં આવે છે. ઇતિહાસ નિર્માણ ત્રીજા સ્વિસ પરમાણુ ઉર્જા પ્લાન્ટના નિર્માણ વિશેની પ્રથમ ચર્ચા 1966માં શરૂ થઈ હતી. 1970 માં ઔપચારિક વિનંતી ફેડરલ સત્તાવાળાઓને સુપરત કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં નદીના પાણીને ઠંડુ થવાની આગાહી કરતા, નવા સંઘીય નિયમનને પહોંચી વળવા માટે નકશામાં ફેરફાર કરવો પડ્યો હતો, જેણે 1971માં ભવિષ્યના છોડ માટે આવી પ્રણાલીઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. કૂલિંગ ટાવરની રજૂઆત પછી, સત્તાવાળાઓએ 31 ઓક્ટોબર 1972 ના રોજ સ્થાન અધિકૃતતા જારી કરી. બાંધકામ 1973ના ઉનાળામાં શરૂ થયું હતું, ત્યારબાદ સ્થાનિક પરવાનગીઓની શ્રેણી મંજૂર કરવામાં આવી હતી. 29 સપ્ટેમ્બર 1979ના રોજ કમિશનિંગને અધિકૃત કરવામાં આવ્યું હતું. કેકેજી ફેબ્રુઆરી 1979માં કામગીરી શરૂ કરવા માટે તૈયાર હતું, પરંતુ થ્રી માઇલ આઇલેન્ડ અકસ્માતને કારણે સ્વિસ ફેડરલ કાઉન્સિલે સ્વિસ પ્લાન્ટ્સ પર સુરક્ષા તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો, જેમાં કેટલાક મહિનાઓ લાગ્યા હતા. આખરે તે 1 નવેમ્બર 1979ના રોજ તેના વ્યાવસાયિક તબક્કામાં પ્રવેશ્યું હતું. અમર્યાદિત સંચાલન લાઇસન્સ 29 સપ્ટેમ્બર 1978ના રોજ જારી કરવામાં આવ્યું હતું. વર્ષોથી પ્લાન્ટનું કુલ ઉત્પાદન પ્રારંભિક 970 મેગાવોટથી વધારીને 990 મેગાવોટ (1992) કરવામાં આવ્યું છે અને આખરે રિએક્ટરની રચનામાં નાના ફેરફારો અને નવી નીચા દબાણવાળી ટર્બાઇનની સ્થાપના દ્વારા વર્તમાનમાં 1020 મેગાવોટ કરવામાં આવ્યું છે. કે. કે. જી. માં છેલ્લો નોંધપાત્ર ફેરફાર વપરાયેલી સળિયાઓ માટે નવી સંગ્રહ સુવિધાનું નિર્માણ હતું. તેણે 2008માં કામગીરી શરૂ કરી હતી. સ્વીકૃતિ 1970 ના દાયકામાં નવા પ્લાન્ટ્સના નિર્માણનો વિરોધ મહત્વમાં વધ્યો. લ્યુસેન્સ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ ખાતે અકસ્માત થયો હોવા છતાં, ચર્ચા મોટે ભાગે ગીચ વસ્તીવાળા વિસ્તારોમાં સુવિધાઓનું નિર્માણ અથવા કૂલિંગ સિસ્ટમ જેવા તકનીકી પાસાઓને ધ્યાનમાં લેતી હતી. એઆર અને રાઇનના પાણીના અતિશય શોષણ વિશે અસંખ્ય ચિંતાઓ હતી, જેનો ઉપયોગ પહેલેથી જ બેઝનૌ અને મુહલબર્ગ સ્ટેશનોને ઠંડક આપવા માટે અને અસંખ્ય જળવિદ્યુત પ્લાન્ટમાં થાય છે. માર્ચ 1971માં ફેડરલ કાઉન્સિલે નવા છોડના સીધા ઠંડક માટે નદીના પાણીના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. કે. કે. જી. ને પણ એ. આર. દ્વારા ઠંડુ કરવું જોઈતું હતું, તેથી આ પ્રોજેક્ટને કૂલિંગ ટાવર ઉમેરીને સ્વીકારવો પડ્યો હતો. 1972માં બાંધકામની વિનંતી રજૂ થતાં સંઘીય, કેન્ટોનલ અને સાંપ્રદાયિક સ્તરે જૂથો અને વ્યક્તિઓ દ્વારા સંખ્યાબંધ ઔપચારિક વિરોધો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. બધાને નકારી કાઢવામાં આવ્યા હતા અને 1973માં બાંધકામ શરૂ થયું હતું. આ દરમિયાન તેલની કટોકટી અને ઊર્જા મિશ્રણ વૈવિધ્યકરણની જરૂરિયાતની પરિણામી જાગૃતિએ પરમાણુ ઊર્જા સામેના પ્રતિકારમાં ઘટાડો કર્યો. 1977ના ઉનાળામાં સંઘર્ષ ફરી શરૂ થયો હતો. પેન્ટેકોસ્ટ સપ્તાહના અંતે એક દિવસમાં લગભગ 3000 વિરોધીઓએ પ્લાન્ટ બાંધકામ સ્થળ તરફ વિરોધ કૂચમાં ભાગ લીધો હતો. 25 જૂન, 1977ના રોજ ઓછામાં ઓછા 2,000 કાર્યકર્તાઓએ કે. કે. જી. સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને પોલીસ દ્વારા તેમને વિખેરવા પડ્યા હતા. બે અઠવાડિયા પછી 6000 પ્રદર્શનકારીઓ અને 1000 પોલીસકર્મીઓ વચ્ચે પણ આવી જ અથડામણ થઈ હતી. તેમ છતાં પ્લાન્ટને 1979માં કામગીરી શરૂ કરવાની સત્તા મળી હતી. કે. કે. જી. ના સતત મજબૂત વિરોધને કારણે 1980માં સંઘીય સત્તાવાળાઓએ પ્લાન્ટની સલામતી વિશે સુનાવણી કરવા માટે પ્રેરિત થયા હતા. તેઓએ તારણ કાઢ્યું કે પ્લાન્ટ તમામ કાનૂની જરૂરિયાતોને સંતોષે છે અને કામગીરી ચાલુ રાખી શકે છે. એપ્રિલ 1981માં ફેડરલ કાઉન્સિલ દ્વારા છેલ્લા ઔપચારિક વિરોધોને નકારી કાઢવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી એક દાયકાના તીવ્ર સંઘર્ષનો અંત આવ્યો હતો. ચેર્નોબિલ દુર્ઘટનાએ પરમાણુ ઉર્જાના વિરોધને ફરીથી જાગૃત કર્યો, જેના કારણે 1987માં કે. કે. જી. ને બંધ કરવા માટે કેન્ટોનલ પહેલ કરવામાં આવી. આખરે સોલોથર્ન નાગરિકો દ્વારા 73 ટકા બહુમતી સાથે આને નકારી કાઢવામાં આવ્યું હતું. 1990ના નવા પ્લાન્ટ માટે 10 વર્ષના બિલ્ડિંગ સસ્પેન્શન સિવાય, 52.5% દ્વારા મંજૂર કરાયેલ, કેન્ટોનલ વસ્તી દ્વારા અપેક્ષિત શટડાઉન અથવા મોરેટોરિયાની દરખાસ્ત કરતી અન્ય તમામ ફેડરલ પહેલ માટે સમાન નસીબ અનામત રાખવામાં આવ્યું છે. 2007માં કેન્ટોનલ સંસદે ઓલ્ટન અને આરાઉ વચ્ચે નિડેરામ્ટ પ્રદેશમાં નવા પ્લાન્ટના નિર્માણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારને કાર્યવાહી કરવાની જવાબદારી સોંપી હતી. ફ્યુચર કેકેજી, તેના મૂળ અપેક્ષિત જીવનકાળની મધ્યમાં હોવાથી, આગામી કેટલાક દાયકાઓ સુધી વીજળીનું ઉત્પાદન ચાલુ રાખવું જોઈએ. તેથી તેને બંધ કરવા અથવા તેના સંભવિત વિકલ્પ વિશે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. તેના સ્થાનની નજીક નવો નિડેરામ્ટ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ બનાવવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. જો કે આને કેટલીકવાર ગોસ્જેન 2 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે એક સ્વતંત્ર સુવિધામાં હોવું જોઈએ. ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ રિએક્ટર અને જનરેટર કેકેજી પાસે જર્મન ક્રાફ્ટવર્ક યુનિયન એજી દ્વારા વિતરિત દબાણયુક્ત જળ રિએક્ટર છે, જે તે સમયે સિમેન્સ એજીની પેટાકંપની હતી અને હવે અરેવા એન. પી. નો ભાગ છે. તેમાં 177 ઇંધણ એસેમ્બલીઓ છે, જેમાંથી 48 નિયંત્રણ તત્વોથી સજ્જ છે. દરેક ઇંધણ એસેમ્બલી 225 સળિયા સુધી રાખી શકે છે, પરંતુ માત્ર 205 બળતણ દ્વારા કબજો કરવામાં આવે છે. બાકીની 20 જગ્યાઓ કંટ્રોલ રોડ્સ માટે અનામત છે. કાર્યરત રિએક્ટરમાં કુલ 76 ટન યુરેનિયમ છે. તે 324 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 153 બાર પર કામ કરે છે. થર્મલ પાવરનું ઉત્પાદન 3002 મેગાવોટ સુધી પહોંચે છે. ત્રણ વરાળ જનરેટર ગરમીને 65 બાર અને 280 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર ગૌણ શીતક લૂપમાં સ્થાનાંતરિત કરે છે. તેમને સ્ટાર્ટ-અપ અથવા કટોકટીના કેસો માટે અન્ય બે ઉમેરવાની સાથે ત્રણ સ્ટ્રેન્ડ્સ દ્વારા ખવડાવવામાં આવે છે. પરિણામી વરાળને ટર્બાઇનમાં મોકલવામાં આવે છે, જો કે લગભગ 1 ટકા બાષ્પીભવકમાં પાઇપ કરવામાં આવે છે જ્યાં તેને દબાણયુક્ત પ્રક્રિયા વરાળમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે જે આખરે ડાઉનસ્ટ્રીમ કાર્ડબોર્ડ સુવિધામાં પહોંચાડવામાં આવે છે. ટર્બાઇન ઉચ્ચ દબાણ અને ત્રણ નીચા દબાણના એકમોથી બનેલી છે. તે 970 મેગાવોટની ચોખ્ખી વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે જે 400 કેવી પાવર ગ્રીડમાં પહોંચાડવામાં આવે છે. ટર્બાઇનને ખવડાવ્યા પછી, વરાળને તૃતીય કૂલિંગ લૂપ દ્વારા કન્ડેન્સ્ડ કરવામાં આવે છે, જે પાણી 22 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર હોય છે. આઉટપુટ શીતક 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પ્રાપ્ત કરે છે અને તેથી તેને 150 મીટર ઊંચા કુદરતી ડ્રાફ્ટ વેટ-ટાઇપ કૂલિંગ ટાવરમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે જે તેને પ્રારંભિક તાપમાન પર પરત કરે છે. 31. 6 ઘનમીટર/સેકન્ડમાંથી 0.4-0.7 ટાવરમાંથી બહાર નીકળીને લાક્ષણિક પ્લુમ બનાવે છે. સલામતીનાં પગલાં કોર 11 મીટર ઊંચા અને 22 સે. મી. જાડા નળાકાર જહાજની અંદર સ્થિત છે, જેનો આંતરિક વ્યાસ 4.36 મીટર છે. રિએક્ટર કોંક્રિટ બિલ્ડિંગની દિવાલની જાડાઈ 1.6 મીટર (ગુંબજ 1.2 મીટર અને આધાર પ્લેટ 2.8 મીટર) ના નળાકાર ભાગમાં છે. વિશાળ માળખાને કારણે તે વિમાન દુર્ઘટનાનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ હોવું જોઈએ. રિએક્ટર કૂલિંગ લૂપમાં નાના લિકેજના કિસ્સામાં, ચાર ઉચ્ચ દબાણવાળા ઈન્જેક્શન પંપ (દરેક કૂલિંગ લૂપ માટે એક અને અનામત તરીકે ચોથું) ગુમ થયેલા પાણીનું સ્થાન લેશે. શીતકના ઝડપી નુકસાનના કિસ્સામાં, જ્યાં સુધી નીચા દબાણવાળા ઈન્જેક્શન પંપ કામગીરી શરૂ ન કરે ત્યાં સુધી કુલ 3· 100% રીડન્ડન્સી ધરાવતી છ સંચાયક ટાંકીઓ રિએક્ટરમાં પૂર લાવી દેશે. આ ચાર પંપને ત્રણ લૂપ્સમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે, ઉપરાંત અન્ય ત્રણ લૂપ્સની દિશામાં ક્રોસસ્ટીના સ્વરૂપમાં વધારાની લૂપ છે. જો ગૌણ લૂપમાંથી શીતક ખોવાઈ જાય તો ત્રણ વરાળ જનરેટરનો ખોરાક કટોકટી ફીડ વોટર સિસ્ટમના ચાર ભાગોને (દરેક એક અને એક અનામત) સોંપવામાં આવશે, જેમાં કુલ 2×2· 100% ની બિનજરૂરીતા હશે. આત્યંતિક નિષ્ફળતાના કિસ્સામાં, ઉદાહરણ તરીકે સ્ટેશન બ્લેકઆઉટ, વિશેષ કટોકટી ફીડ વોટર સિસ્ટમના બે ભાગો દ્વારા ઠંડકની ખાતરી આપવામાં આવશે. આ પ્લાન્ટ એક સ્વતંત્ર, બંકરયુક્ત કટોકટીની ઇમારત ધરાવે છે, જેનો હેતુ વિમાન દુર્ઘટનાઓ અથવા વિસ્ફોટો જેવા આત્યંતિક કિસ્સાઓમાં, રિએક્ટર બંધ કરવા અને ઓછામાં ઓછા દસ કલાક માટે ક્ષય ગરમીને દૂર કરવા માટે છે. તેમાં વિશેષ ઇમર્જન્સી ફીડવોટર સિસ્ટમના બે ભાગ અને બે ડીઝલ જનરેટર છે. આ પ્લાન્ટમાં બે અલગ અલગ ઇમારતોમાં વધુ ચાર કટોકટી ડીઝલ જનરેટર છે. કચરો વ્યવસ્થાપન વપરાયેલ બળતણને ખાસ પુલમાં ઠંડુ કરવામાં આવે છે જ્યાં અવશેષ ક્ષય ગરમી દૂર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સળિયાઓને કેન્દ્રીય વચગાળાની સંગ્રહ સુવિધા ZWILAGમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે જ્યાં તેમને સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે. 2008માં બીજા વપરાયેલા ઇંધણ પૂલે કામગીરી શરૂ કરી હતી અને કુલ ક્ષમતા 600થી વધારીને 1600 કરી હતી. નીચા અને મધ્યમ કિરણોત્સર્ગી ઓપરેટિંગ કચરાને ફરીથી કન્ડિશન્ડ કરવામાં આવે છે અને પ્લાન્ટ સાઇટ પર સંલગ્ન રૂમમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે. કેર્નક્રાફ્ટવર્ક ગોસ્જેન-ડેનિકેન એજી આ પ્લાન્ટ કેર્નક્રાફ્ટવર્ક ગોસ્જેન-ડેનિકેન એજી નામની એક કામચલાઉ ખાનગી માલિકીની કંપની દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. હાલમાં તે લગભગ 500 સહકાર્યકરોને રોજગારી આપે છે. આ શેરોમાં એલ્પીક ગ્રૂપ (40 ટકા), એક્સ્પો એજી (25 ટકા), ઝુરિચ શહેર (15 ટકા), સેન્ટ્રાલશ્વેઇઝેરિશેન ક્રાફ્ટવર્કે (12.5%) અને એનર્જી વેસર બર્ન (7.5 ટકા) નો હિસ્સો છે. પ્લાન્ટનું સંચાલન એલ્પીકને સોંપવામાં આવ્યું છે. પરમાણુ ઘટનાઓ ફેબ્રુઆરી 2009 સુધીમાં કોઈ ઓપરેટિવ પરમાણુ ઘટના (આઈ. એન. ઇ. એસ. સ્તર 2 અથવા તેનાથી ઉપર) ક્યારેય બની નથી. 1995 થી માત્ર એક જ વિસંગતતા થઈ. છેલ્લા 19 વર્ષમાં કોઈ પણ રિએક્ટર સ્ક્રેમની ગેરહાજરી માટે કેકેજી નોંધપાત્ર છે. લેવલ 1 ઇવેન્ટ્સ 2009 માર્ચમાં કે. કે. જી. એ ફેડરલ સત્તાવાળાઓને એક ઇવેન્ટની જાહેરાત કરી જે 2008ના પુનરાવર્તન પછી થઈ હતી. કટોકટી પ્રણાલીને પુરવઠો પૂરો પાડતી બિનજરૂરી વીજ લાઇનોમાંથી ચાર ખામીયુક્ત રક્ષણાત્મક સર્કિટને કારણે પરીક્ષણ દરમિયાન નિષ્ફળ ગઈ હતી. વાસ્તવિક કટોકટીના કિસ્સામાં આ માત્ર અન્ય સલામતી પદ્ધતિઓમાં ખામીના કિસ્સામાં જ મુશ્કેલીઓનું કારણ બની શકે છે, પરંતુ આ જ સમસ્યા બહુવિધ સ્ટ્રેન્ડ્સમાં આવી હોવાથી, ઘટનાનું મૂલ્યાંકન સ્તર 1 તરીકે કરવામાં આવ્યું છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં પરમાણુ ઊર્જા પણ જુઓ સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ ગોસ્જેન ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ પાવર રિએક્ટર ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ-ગોસ્જેન ઇન્ટરનેશનલ ન્યુક્લિયર સેફ્ટી સેન્ટર-સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં ગોસ્જેન ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનો