Network protector
નેટવર્ક પ્રોટેક્ટર એ એક પ્રકારનું વિદ્યુત રક્ષણાત્મક ઉપકરણ છે જેનો ઉપયોગ વીજળી વિતરણ પ્રણાલીઓમાં થાય છે. જ્યારે પાવર વિપરીત દિશામાં વહેવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે નેટવર્ક રક્ષક તેના સંકળાયેલ વિતરણ ટ્રાન્સફોર્મરને ગૌણ નેટવર્કથી આપમેળે ડિસ્કનેક્ટ કરે છે. નેટવર્ક પ્રોટેક્ટર્સનો ઉપયોગ હાજર નેટવર્ક અને ગ્રીડ નેટવર્ક બંને પર થાય છે. ગૌણ ગ્રીડ પ્રણાલી ગ્રાહકો માટે સેવાની સાતત્યતામાં સુધારો કરે છે, કારણ કે ભાર પૂરો પાડવા માટે બહુવિધ સ્રોતો ઉપલબ્ધ છે; કોઈપણ એક પુરવઠામાં ખામી નેટવર્ક રક્ષક દ્વારા આપમેળે અલગ થઈ જાય છે અને અન્ય સ્રોતોમાંથી સેવામાં વિક્ષેપ પાડતી નથી. ગૌણ ગ્રીડનો ઉપયોગ ઘણીવાર શહેરોના ડાઉનટાઉન વિસ્તારોમાં થાય છે જ્યાં નાના વિસ્તારમાં ઘણા ગ્રાહકો હોય છે. સામાન્ય રીતે જ્યારે વોલ્ટેજ તફાવત અને ફેઝ એંગલ એવું હોય કે ટ્રાન્સફોર્મર સેકન્ડરી ગ્રીડને પાવર પૂરો પાડશે ત્યારે નેટવર્ક પ્રોટેક્ટર બંધ કરવા માટે સેટ કરવામાં આવે છે, અને જ્યારે સેકન્ડરી ગ્રીડ ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા બેક-ફીડ કરશે અને પ્રાથમિક સર્કિટને પાવર પૂરો પાડશે ત્યારે તે ખોલવા માટે સેટ કરવામાં આવે છે. નેટવર્ક પ્રોટેક્ટર્સમાં સામાન્ય રીતે ત્રણ સેટિંગ્સ હોય છે, "ઓટોમેટિક", "ઓપન" અને "ક્લોઝ". ટોચની બાજુ બહુવિધ રક્ષકો દ્વારા ખવડાવવામાં આવે છે અને જ્યાં સુધી હાજર નેટવર્ક પરના તમામ એકમો ખુલ્લી સ્થિતિમાં ન હોય ત્યાં સુધી હંમેશા સક્રિય થાય છે. ગ્રીડમાં બંધાયેલા અન્ય ઘણા એકમોમાંથી ગ્રીડ એકમોને હંમેશા ટોચની બાજુએ સક્રિય કરવામાં આવશે. સ્પોટ નેટવર્ક એ એક જ ગ્રાહકને સમર્પિત 2 અથવા વધુ ટ્રાન્સફોર્મર્સ છે. ગ્રીડ બહુવિધ ગ્રાહકોને ફીડ કરે છે. નેટવર્ક પ્રોટેક્ટરમાં સંપર્કોનો સર્કિટ બ્રેકર સેટ અને કંટ્રોલિંગ પ્રોટેક્શન રિલે હોય છે. ઘટકો રક્ષણાત્મક આવાસમાં બંધ કરવામાં આવે છે; કેટલાક નેટવર્ક પ્રોટેક્ટર્સ ગ્રેડથી નીચેના ટ્રાન્સફોર્મર્સ પર સ્થાપિત કરવામાં આવે છે અને તે પાણી પ્રતિરોધક ઘેરામાં હોવા જોઈએ. આ પદ્ધતિમાં ગૌણ સંપર્કોને ખોલવા અને બંધ કરવા માટે વિદ્યુત અને યાંત્રિક ભાગો હોય છે. નિયંત્રક રિલે ટ્રાન્સફોર્મરમાં વોલ્ટેજ અને પ્રવાહનું નિરીક્ષણ કરે છે, અને વિદ્યુત સંકેતો દ્વારા સંપર્ક પદ્ધતિને ખોલે છે અથવા બંધ કરે છે. રિલે પાવર/ટાઇમ કર્વનો ઉપયોગ કરે છે જેથી નાના, ટૂંકા ગાળાના રિવર્સ પાવર ફ્લો (જેમ કે એલિવેટર હસ્ટ્સમાંથી) ને અવગણવામાં આવે. હાજર એકમો 277/480 હશે અને ગ્રીડ એકમો 120/208 હશે. એપ્લિકેશન નેટવર્ક રક્ષક (ગૌણ) નેટવર્ક કેબલને વધુ પડતા ભારથી સુરક્ષિત કરતું નથી. ગ્રાહકોથી દૂર અને પ્રાથમિક ફીડરમાં વીજ પ્રવાહને અટકાવીને ગૌણ ગ્રીડની સ્થિરતા અને વિશ્વસનીયતાને સુરક્ષિત કરવા માટે નેટવર્ક રક્ષક સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. જો પ્રાથમિક ફીડરમાં ખામી હોય, તો સબસ્ટેશન સર્કિટ-બ્રેકર ખોલવા માટે હોય છે, જે પ્રાથમિક ફીડરને એક બાજુથી ડિસ્કનેક્ટ કરે છે. સમસ્યા એ છે કે આ પ્રાથમિક કેબલ નેટવર્ક ટ્રાન્સફોર્મર સાથે પણ જોડાયેલ છે, જે તેની ગૌણ બાજુના અન્ય નેટવર્ક ટ્રાન્સફોર્મર્સ સાથે એકબીજા સાથે જોડાયેલ છે. ગૌણ નેટવર્ક નેટવર્ક ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા પ્રાથમિક ફીડરને સક્રિય કરશે. આ ખૂબ જ ખતરનાક હોઈ શકે છે, કારણ કે ટ્રાન્સફોર્મરની સેકન્ડરી નેટવર્ક બાજુથી ફોલ્ટ 'ફીડ' થવાનું ચાલુ રહેશે. ખામી વિના પણ, જો વિદ્યુત ઉપયોગિતા તે પ્રાથમિક કેબલ પર જાળવણી કરવા માંગે છે, તો તેમની પાસે નેટવર્ક ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા ગૌણ નેટવર્ક દ્વારા કેબલને સક્રિય કરવાની ચિંતા કર્યા વિના, તે પ્રાથમિક કેબલને સંપૂર્ણપણે ડિસ્કનેક્ટ કરવાની રીત હોવી આવશ્યક છે. આમ, જો રિલે પાછળની તરફ વહેતા પ્રવાહને અનુભવે તો નેટવર્ક રક્ષક તેના સંપર્કોને ખોલવા માટે રચાયેલ છે. જો કે, જો ગૌણ ગ્રીડમાં કોઈ ખામી હોય, તો નેટવર્ક રક્ષક તેના સંપર્કોને ખોલવા માટે રચાયેલ નથી. ગૌણ ખામી સિસ્ટમની પ્રાથમિક બાજુથી ખવડાવવાનું ચાલુ રહેશે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, નેટવર્કને યોગ્ય પરિસ્થિતિઓમાં ગૌણ ખામીને ઓગળવા અને ડિસ્કનેક્ટ કરવા માટે કેબલ લિમિટર્સ (જેમ કે ફ્યુઝ) સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. અન્ય કિસ્સાઓમાં, ઉપયોગિતા કેબલને 'બર્ન ક્લિયર' કરવા દે છે, જે કિસ્સામાં ફોલ્ટને ત્યાં સુધી ફીડ રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે જ્યાં સુધી કેબલ ફ્યુઝ ન થાય, પછી ફોલ્ટને અલગ કરવામાં આવે છે. જ્યાં પણ ખામી હોય ત્યાં સિસ્ટમ ખરેખર કેબલને ફ્યૂઝ કરવા માટે પૂરતો પ્રવાહ પૂરો પાડી શકે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સિસ્ટમનું વિશ્લેષણ જરૂરી છે. આ પદ્ધતિ 120 વોલ્ટ પર સારી રીતે કામ કરે છે, પરંતુ ઉચ્ચ વોલ્ટેજ પર તે ઓછી વિશ્વસનીય છે. કેબલ પર આધાર રાખવાથી 'બર્ન ક્લિયર' થવાનું જોખમ એ છે કે કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં કેબલ આ રીતે બળી નહીં જાય અને તેના બદલે, કેબલના સમગ્ર વિભાગને અતિશય, લાંબા ગાળાના ઓવરલોડિંગથી નુકસાન થઈ શકે છે, જેના કારણે આગ લાગી શકે છે અને ગૌણ નેટવર્કને નુકસાન થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, નેટવર્ક પ્રોટેક્ટર્સ સબમર્સિબલ એન્ક્લોઝરની અંદર સમાયેલ હોય છે જે નેટવર્ક ટ્રાન્સફોર્મરના ગળામાં લટકાવવામાં આવે છે અને ભૂગર્ભ ભોંયરાઓમાં મૂકવામાં આવે છે. IEEE ધોરણ C57.12.44 નેટવર્ક પ્રોટેક્ટર્સને આવરી લે છે. ઓટોરેક્લોઝર સંદર્ભો રિચાર્ડ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની ઈટોન નેટવર્ક પ્રોટેક્ટર્સ ઇલેક્ટ્રિક પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ પણ જુઓ.