Capacity credit
કેપેસિટી ક્રેડિટ (સીસી, કેપેસિટી વેલ્યુ અથવા ડી-રેટિંગ ફેક્ટર પણ) એ પાવર પ્લાન્ટની સ્થાપિત ક્ષમતાનો અપૂર્ણાંક છે જેના પર આપેલ સમયે (સામાન્ય રીતે સિસ્ટમના તણાવ દરમિયાન) આધાર રાખી શકાય છે, જેને વારંવાર નેમપ્લેટ ક્ષમતાની ટકાવારી તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. પરંપરાગત (ડિસ્પેચેબલ) પાવર પ્લાન્ટ સામાન્ય રીતે જ્યાં સુધી તેની પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં બળતણ હોય અને કાર્યરત હોય ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ શક્તિ પર વીજળી પ્રદાન કરી શકે છે, તેથી આવા પ્લાન્ટની ક્ષમતા ક્રેડિટ 100% ની નજીક છે; ક્ષમતા ક્રેડિટની કેટલીક વ્યાખ્યાઓ માટે તે બરાબર 100% છે (નીચે જુઓ). ચલ નવીનીકરણીય ઊર્જા (વી. આર. ઈ.) પ્લાન્ટનું ઉત્પાદન અનિયંત્રિત કુદરતી સંસાધન (સામાન્ય રીતે સૂર્ય અથવા પવન) ની સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે, તેથી યાંત્રિક અને વિદ્યુત રીતે મજબૂત વી. આર. ઈ. પ્લાન્ટ જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે રેટેડ ક્ષમતા (ન તો નેમપ્લેટ પર, ન તો ક્ષમતા પરિબળ સ્તર પર) ઉત્પન્ન કરી શકશે નહીં, તેથી તેનું સી. સી. 100% કરતા ઘણું ઓછું છે. કેપેસિટી ક્રેડિટ હવામાન-આધારિત ઉત્પાદન સાથેની સિસ્ટમ વિશ્વસનીય રીતે પ્રદાન કરી શકે તેવી પેઢી શક્તિનો અંદાજ કાઢવા માટે ઉપયોગી છે. ઉદાહરણ તરીકે, નીચા, પરંતુ વાસ્તવિક (સીએફ. Ensslin et al.) વિદ્યુત ગ્રીડની વિશ્વસનીયતાને સમાન સ્તરે રાખીને 1 જીડબલ્યુ અશ્મિભૂત ઇંધણ પ્લાન્ટને કાયમી ધોરણે નિવૃત્ત કરવા માટે 5 ટકા પવન ઊર્જા ક્ષમતા ધિરાણ, 20 ગીગાવોટ (જીડબલ્યુ) મૂલ્યની પવન ઊર્જા સિસ્ટમમાં ઉમેરવાની જરૂર છે. વ્યાખ્યાઓ ક્ષમતા ધિરાણની કેટલીક સમાન વ્યાખ્યાઓ છેઃ અસરકારક ભાર વહન ક્ષમતા (ઇ. એલ. સી. સી.) ક્ષમતા મૂલ્યને વધારાના ભાર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જે એકવાર પસંદ કરેલ વિશ્વસનીયતા સૂચકાંક (સામાન્ય રીતે ભારની સંભાવનાની ખોટ) ને ઘટાડ્યા વિના પ્લાન્ટ ઉમેરવામાં આવે તે પછી સિસ્ટમમાં ઉમેરી શકાય છે. પરિમાણહીન સી. સી. થી વિપરીત, ઇ. એલ. સી. સી. પાવર એકમો (મેગાવોટ) માં દર્શાવવામાં આવે છે. કેલિફોર્નિયાના નિયમનકારો, તેમની સંસાધન પર્યાપ્તતાની ગણતરીમાં, વિવિધ શબ્દ, લાયકાત ક્ષમતા (ક્યુસી) નો ઉપયોગ કરે છે. ડિસ્પેચેબલ પ્લાન્ટ માટે, ક્યુસીનું સ્વ-મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે અને તે એકમની મહત્તમ શક્તિ જેટલું ઊંચું જઈ શકે છે. પવન અને સૌર માટે, ક્યુસી ઇએલસીસી મોડેલિંગ પર આધારિત છે; સહઉત્પાદન, બાયોમાસ પાવર, જળવિદ્યુત અને ભૂઉષ્મીય શક્તિ માટે, ઉત્પાદનના ઇતિહાસનો ઉપયોગ થાય છે. ચોખ્ખી લાયકાત ક્ષમતા (એન. ક્યુ. સી.) ક્યુ. સી. જેવી જ છે, સિવાય કે તે મોટા ઉત્પાદન પ્લાન્ટ માટે જનરેટરના ગ્રીડ સાથેના જોડાણને ધ્યાનમાં લે છે; ગાર્વર દ્વારા 1966માં ઇ. એલ. સી. સી. મેટ્રિક્સ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. સમકક્ષ પરંપરાગત ક્ષમતા (ઇ. સી. સી.) નવા પ્લાન્ટની વધારાની શક્તિની સરખામણી પરંપરાગત પાવર પ્લાન્ટ સાથે કરે છે અને પરંપરાગત ઉત્પાદન ક્ષમતાની માત્રાને સીધી રજૂ કરે છે જેને જોખમ સૂચકાંકના મૂલ્યને જાળવી રાખીને વી. આર. ઇ. પ્લાન્ટ દ્વારા બદલી શકાય છે. સમાન મેટ્રિક્સ, પ્લાન્ટના યોગદાનની તુલના સંપૂર્ણ હંમેશા ઉપલબ્ધ-પૂર્ણ-ક્ષમતા ધરાવતા પ્લાન્ટ સાથે કરવાથી તેને સમકક્ષ પેઢી ક્ષમતા અથવા ઇએફસી કહેવામાં આવે છે; ટોચની-સમયગાળાની ઉપલબ્ધતાની ટકાવારી ટોચની માંગના સમય દરમિયાન વીજળી વિતરણની પસંદ કરેલી સૌથી ખરાબ-કેસ ટકાવારી (કહો, 5 મી સૌથી ઓછી) પર ક્ષમતાની ગણતરી કરીને ક્ષમતા મૂલ્યને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. મૂલ્યો ક્ષમતા ધિરાણ ક્ષમતા પરિબળ (સી. એફ.) કરતા ઘણું ઓછું હોઈ શકે છેઃ ખૂબ જ સંભવિત દૃશ્યમાં, જો પાવર સિસ્ટમ માટે સૌથી જોખમી સમય સૂર્યાસ્ત પછી હોય, તો જોડી ઊર્જા સંગ્રહ વિના સૌર ઊર્જા માટે ક્ષમતા ધિરાણ તેના સી. એફ. ને ધ્યાનમાં લીધા વિના શૂન્ય છે (આ દૃશ્ય હેઠળ તમામ વર્તમાન પરંપરાગત પાવર પ્લાન્ટ્સને સૌર સ્થાપન પછી જાળવી રાખવા પડશે). વધુ સામાન્ય રીતે, જ્યારે પીક લોડ માટે દિવસનો સમય (અથવા ઋતુઓ) ઉચ્ચ ઉર્જા ઉત્પાદનના સમય સાથે સારી રીતે સંકળાયેલો ન હોય ત્યારે સીસી ઓછો હોય છે. Ensslin et al. 40 ટકાથી 5 ટકા સુધીના પવન સી. સી. મૂલ્યોની જાણ કરો, જેમાં પવન શક્તિના વધતા પ્રવેશ સાથે મૂલ્યો ઘટી રહ્યા છે. ખૂબ ઓછા પ્રવેશ (થોડા ટકા) માટે, જ્યારે પીક સમયે સિસ્ટમને ખરેખર વી. આર. ઈ. પર આધાર રાખવાની ફરજ પાડવાની તક નજીવી હોય છે, ત્યારે વી. આર. ઈ. પ્લાન્ટનું સી. સી. તેના ક્ષમતા પરિબળની નજીક હોય છે. ઉચ્ચ પ્રવેશ માટે, એ હકીકતને કારણે કે હવામાન એક જ સમયે અને તે જ રીતે સમાન પ્રકારના તમામ છોડ પર અસર કરે છે-અને પવનની નીચી સ્થિતિ દરમિયાન સિસ્ટમના તણાવની શક્યતા વધે છે, VRE પ્લાન્ટની ક્ષમતા ક્રેડિટમાં ઘટાડો થાય છે. વી. આર. ઈ. સ્થાપનોની વધુ ભૌગોલિક વિવિધતા, તમામ જરૂરી ભાર વહન કરી શકે તેવી ગ્રીડ ધારીને, ક્ષમતા ધિરાણ મૂલ્યમાં સુધારો કરે છે. એક વી. આર. ઈ. સંસાધનના પ્રવેશને વધારવાથી પણ બીજા માટે સી. સી. માં વધારો થઈ શકે છે, દા. ત. કેલિફોર્નિયામાં, ઓછી વૃદ્ધિશીલ સી. સી. સાથે સૌર ક્ષમતામાં વધારો, જે 2023માં 8 ટકા રહેવાની અપેક્ષા છે અને 2026 સુધીમાં ઘટીને 6 ટકા થવાની ધારણા છે, અન્ય સ્રોતોમાંથી ટોચની માંગને સાંજે સ્થાનાંતરિત કરવામાં મદદ કરે છે, જ્યારે પવન મજબૂત હોય છે, તેથી તે જ સમયગાળામાં પવન શક્તિનું સી. સી. 14 ટકાથી વધીને 22 ટકા થવાની અપેક્ષા છે. કેલિફોર્નિયા ઉપયોગિતાઓ દ્વારા ELCCનો 2020નો અભ્યાસ ફોટોવોલ્ટેઇક માટે વધુ નિરાશાવાદી મૂલ્યોની ભલામણ કરે છેઃ 2030 સુધીમાં સૌરનું ELCC "લગભગ શૂન્ય" બની જશે. 2021 અને 2023ના કેલિફોર્નિયા પબ્લિક યુટિલિટીઝ કમિશનના આદેશો 2035 સુધીમાં 15.5 ગીગાવોટની એનક્યુસી અને 85 ગીગાવોટની નેમપ્લેટ ક્ષમતા સાથે વધારાની નવીનીકરણીય ઉત્પાદન ક્ષમતા ઉમેરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જે નવીનીકરણીય (સૌર અને પવનનું સંયોજન) માટે આયોજિત એનક્યુસીને સૂચવે છે, જે ભૂઉષ્મીય, બેટરી, લાંબા ગાળાના સંગ્રહ સાથે જોડાયેલી છે અને માંગનો પ્રતિસાદ 15.5/85 = 18 ટકા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ટોચની માંગ એર કન્ડીશનીંગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે અને ઉનાળાની બપોર અને સાંજે થાય છે, જ્યારે પવન રાત્રે સૌથી મજબૂત હોય છે, શિયાળામાં દરિયાકાંઠાનો પવન સૌથી મજબૂત હોય છે. આના પરિણામે આવા સંભવિત પવન ઊર્જા સ્થાનો માટે પ્રમાણમાં નીચા સી. સી. માં પરિણમે છેઃ ઉદાહરણ તરીકે ટેક્સાસમાં દરિયાકાંઠાના પવન માટે અનુમાનિત સરેરાશ 13 ટકા અને દરિયાકાંઠાના પવન માટે 7 ટકા છે. ગ્રેટ બ્રિટનમાં, સિસ્ટમની પર્યાપ્તતામાં સૌર યોગદાન નાનું છે અને તે મુખ્યત્વે એવા દૃશ્યોને કારણે છે જ્યારે સૌરનો ઉપયોગ સાંજે સુધી બેટરી સંગ્રહને સંપૂર્ણપણે ચાર્જ રાખવાની મંજૂરી આપે છે. 2019માં નેશનલ ગ્રીડ ઇ. એસ. ઓ. એ નીચેના ઇ. એફ. સી.-આધારિત ડી-રેટિંગ માટે આયોજન સૂચવ્યું હતુંઃ સંદર્ભો સ્રોત પાવર એન્જિનિયરિંગ