Pressure drop
દબાણમાં ઘટાડો (ઘણીવાર "ડી. પી". અથવા "ડી. પી". તરીકે સંક્ષિપ્તમાં) ને પ્રવાહી વહન નેટવર્કના બે બિંદુઓ વચ્ચેના કુલ દબાણમાં તફાવત તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. દબાણમાં ઘટાડો ત્યારે થાય છે જ્યારે પ્રવાહના પ્રતિકારને કારણે ઘર્ષણ બળો પ્રવાહી પર કાર્ય કરે છે કારણ કે તે નળી (જેમ કે ચેનલ, પાઇપ અથવા ટ્યુબ) માંથી વહે છે. આ ઘર્ષણ પ્રવાહીની કેટલીક હાઇડ્રોલિક ઊર્જાને થર્મલ ઊર્જા (એટલે કે આંતરિક ઊર્જા) માં રૂપાંતરિત કરે છે. થર્મલ ઊર્જાને હાઇડ્રોલિક ઊર્જામાં રૂપાંતરિત કરી શકાતી નથી, તેથી પ્રવાહી દબાણમાં ઘટાડો અનુભવે છે, જે ઊર્જાના સંરક્ષણ માટે જરૂરી છે. પ્રવાહી પ્રવાહના પ્રતિકારના મુખ્ય નિર્ધારકો પાઇપ દ્વારા પ્રવાહી વેગ અને પ્રવાહી સ્નિગ્ધતા છે. દબાણમાં ઘટાડો પાઇપિંગ નેટવર્કની અંદર ઘર્ષણ શીયર દળોના પ્રમાણમાં વધે છે. ઉચ્ચ સાપેક્ષ રફનેસ રેટિંગ ધરાવતું પાઇપિંગ નેટવર્ક તેમજ ઘણી પાઇપ ફિટિંગ્સ અને સાંધા, ટ્યુબ કન્વર્જન્સ, ડાયવર્જન્સ, ટર્ન્સ, સપાટીની રફનેસ અને અન્ય ભૌતિક ગુણધર્મો દબાણમાં ઘટાડાને અસર કરશે. ઉચ્ચ પ્રવાહ વેગ અથવા ઉચ્ચ પ્રવાહી સ્નિગ્ધતા પાઇપ વિભાગ, વાલ્વ અથવા કોણીના સાંધામાં મોટા દબાણમાં ઘટાડો કરે છે. નીચા વેગના પરિણામે દબાણમાં ઓછો (અથવા ના) ઘટાડો થશે. ગેસ અને ઘન સાથે વાયુયુક્ત વહનની જેમ પ્રવાહી પણ બાયફેસિક હોઈ શકે છે; આ કિસ્સામાં, દબાણમાં ઘટાડાની ગણતરી કરવા માટે ઘનનું ઘર્ષણ પણ ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે. પ્રણાલીમાં પ્રવાહી હંમેશા ઉચ્ચ દબાણવાળા પ્રદેશમાંથી નીચલા દબાણવાળા પ્રદેશમાં વહે છે, એમ ધારીને કે તેની પાસે આવું કરવા માટેનો માર્ગ છે. બધી વસ્તુઓ સમાન હોવાથી, ઉચ્ચ દબાણનો ઘટાડો ઉચ્ચ પ્રવાહ તરફ દોરી જશે (ગૂંગળામણના પ્રવાહ સિવાય). આપેલ પ્રણાલીનું દબાણ ઘટવું તે પ્રણાલી દ્વારા પ્રવાહી વહન કરવા માટે જરૂરી ઊર્જાની માત્રા નક્કી કરશે. ઉદાહરણ તરીકે, મોટા વ્યાસની નળીઓ (ઓછા વેગ અને આમ ઓછા દબાણમાં ઘટાડો) ધરાવતી પ્રણાલીની સરખામણીમાં નાના વ્યાસની નળીઓ (વધુ વેગ અને આમ વધુ દબાણ ઘટાડા સાથે) દ્વારા નિર્ધારિત માત્રામાં પાણી ખસેડવા માટે મોટા પંપની જરૂર પડી શકે છે. પ્રેશર ડ્રોપની ગણતરી પ્રેશર ડ્રોપ પાઇપના વ્યાસથી પાંચમી ઘાત સાથે વ્યસ્ત રીતે સંબંધિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, પાઇપનો વ્યાસ અડધો કરવાથી દબાણમાં ઘટાડામાં વધારો થશે (દા. ત. 2 પી. એસ. આઈ. થી 64 પી. એસ. આઈ.), ધારો કે પ્રવાહમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. પાઈપિંગમાં દબાણમાં ઘટાડો એ પાઈપિંગની લંબાઈના સીધા પ્રમાણમાં હોય છે-ઉદાહરણ તરીકે, સમાન પ્રવાહ દરને ધ્યાનમાં રાખીને બમણી લંબાઈ ધરાવતી પાઇપમાં દબાણમાં બમણો ઘટાડો થશે. પાઇપિંગ ફિટિંગ્સ (જેમ કે કોણી અને ટી સાંધા) સામાન્ય રીતે સીધી પાઇપ કરતાં વધુ દબાણ ઘટાડા તરફ દોરી જાય છે. જેમ કે, ફિટિંગની સમકક્ષ લંબાઈની ગણતરી કરવા માટે સંખ્યાબંધ સહસંબંધો વિકસાવવામાં આવ્યા છે. અમુક વાલ્વને સંકળાયેલ પ્રવાહ ગુણાંક આપવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે અથવા તરીકે ઓળખાય છે. પ્રવાહ ગુણાંક આપેલ વાલ્વ માટે દબાણમાં ઘટાડો, પ્રવાહ દર અને ચોક્કસ ગુરુત્વાકર્ષણને સંબંધિત છે. દબાણમાં ઘટાડાની ગણતરી માટે ઘણી પ્રયોગમૂલક ગણતરીઓ અસ્તિત્વમાં છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ ડાર્સી-વેઇસબૅક સમીકરણ, પાઇપમાં દબાણમાં ઘટાડાની ગણતરી કરવા માટે હેગન-પોઇસ્યુલ સમીકરણ જુઓ ΔP હેડ લોસ સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ મિકેનિક્સ પ્રવાહી ગતિશીલતા