Electric power quality
વિદ્યુત શક્તિની ગુણવત્તા એ ડિગ્રી છે કે જેના માટે વીજ પુરવઠો પ્રણાલીનું વોલ્ટેજ, આવર્તન અને તરંગ સ્વરૂપ સ્થાપિત સ્પષ્ટીકરણોને અનુરૂપ છે. વીજળીની સારી ગુણવત્તાને સ્થિર પુરવઠાના વોલ્ટેજ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે જે નિર્ધારિત શ્રેણીની અંદર રહે છે, સ્થિર AC આવર્તન રેટેડ મૂલ્યની નજીક રહે છે, અને સરળ વોલ્ટેજ વળાંક તરંગ સ્વરૂપ (જે સાઇન તરંગ જેવું લાગે છે). સામાન્ય રીતે, વીજળીની ગુણવત્તાને વિદ્યુત આઉટલેટમાંથી જે બહાર આવે છે અને તેમાં પ્લગ થયેલ લોડ વચ્ચેની સુસંગતતા તરીકે ધ્યાનમાં લેવી ઉપયોગી છે. આ શબ્દનો ઉપયોગ વિદ્યુત શક્તિને વર્ણવવા માટે થાય છે જે વિદ્યુત ભાર અને ભારની યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને ચલાવે છે. યોગ્ય શક્તિ વિના, વિદ્યુત ઉપકરણ (અથવા લોડ) ખરાબ રીતે કાર્ય કરી શકે છે, અકાળે નિષ્ફળ થઈ શકે છે અથવા બિલકુલ કાર્ય કરી શકતું નથી. એવી ઘણી રીતો છે કે જેમાં વિદ્યુત શક્તિ નબળી ગુણવત્તાની હોઈ શકે છે, અને આવી નબળી ગુણવત્તાની શક્તિના ઘણા વધુ કારણો છે. વિદ્યુત ઊર્જા ઉદ્યોગમાં વિદ્યુત ઉત્પાદન (એસી પાવર), વિદ્યુત પાવર ટ્રાન્સમિશન અને આખરે વિદ્યુત પાવરના અંતિમ વપરાશકર્તાના પરિસરમાં સ્થિત વીજળી મીટરમાં વિદ્યુત પાવર વિતરણનો સમાવેશ થાય છે. વીજળી પછી અંતિમ વપરાશકર્તાની વાયરિંગ સિસ્ટમમાંથી પસાર થાય છે જ્યાં સુધી તે લોડ સુધી પહોંચે નહીં. હવામાન, ઉત્પાદન, માંગ અને અન્ય પરિબળોમાં વિવિધતા સાથે મળીને વિદ્યુત ઊર્જાને ઉત્પાદનના બિંદુથી વપરાશના બિંદુ સુધી ખસેડવાની પ્રણાલીની જટિલતા પુરવઠાની ગુણવત્તા સાથે ચેડા કરવા માટે ઘણી તકો પૂરી પાડે છે. જ્યારે "પાવર ગુણવત્તા" એ ઘણા લોકો માટે અનુકૂળ શબ્દ છે, તે વોલ્ટેજની ગુણવત્તા છે-પાવર અથવા વિદ્યુત પ્રવાહને બદલે-જે વાસ્તવમાં શબ્દ દ્વારા વર્ણવવામાં આવે છે. શક્તિ એ ફક્ત ઊર્જાનો પ્રવાહ છે, અને ભાર દ્વારા માંગવામાં આવતો પ્રવાહ મોટાભાગે અનિયંત્રિત હોય છે. વિદ્યુત શક્તિની ગુણવત્તાને પરિમાણોના મૂલ્યોના સમૂહ તરીકે વર્ણવી શકાય છે, જેમ કેઃ સેવાની સાતત્યતા (ભલે વિદ્યુત શક્તિ વોલ્ટેજ ડ્રોપ્સને આધિન હોય અથવા થ્રેશોલ્ડ સ્તરની નીચે અથવા ઉપર ઓવરજેઝને કારણે બ્લેકઆઉટ અથવા બ્રાઉનઆઉટ થાય છે) વોલ્ટેજની તીવ્રતામાં ફેરફાર (નીચે જુઓ) ક્ષણિક વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ એસી પાવર માટે તરંગરૂપોમાં હાર્મોનિક સામગ્રી તે ઘણીવાર સુસંગતતાની સમસ્યા તરીકે વીજળીની ગુણવત્તાને વિચારવા માટે ઉપયોગી છેઃ શું ગ્રીડ સાથે જોડાયેલ ઉપકરણો ગ્રીડ પરની ઘટનાઓ સાથે સુસંગત છે, અને શું ગ્રીડ દ્વારા વિતરિત શક્તિ, ઘટનાઓ સહિત, જોડાયેલ ઉપકરણો સાથે સુસંગત છે? સુસંગતતાની સમસ્યાઓમાં હંમેશા ઓછામાં ઓછા બે ઉકેલો હોય છેઃ આ કિસ્સામાં, કાં તો પાવર સાફ કરો, અથવા સાધનોને વધુ સ્થિતિસ્થાપક બનાવો. વોલ્ટેજની વિવિધતાઓ માટે ડેટા-પ્રોસેસિંગ સાધનોની સહનશીલતા ઘણીવાર સીબીઇએમએ વળાંક દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જે સહન કરી શકાય તેવી વોલ્ટેજ વિવિધતાઓનો સમયગાળો અને તીવ્રતા આપે છે. આદર્શ રીતે, એસી વોલ્ટેજ રાષ્ટ્રીય ધોરણો (મેઇન્સના કિસ્સામાં) અથવા સિસ્ટમ સ્પષ્ટીકરણો (મેઇન્સ સાથે સીધા જોડાયેલા ન હોય તેવા પાવર ફીડના કિસ્સામાં) દ્વારા આપવામાં આવેલ કંપનવિસ્તાર અને આવર્તન ધરાવતી સાઇનોસોઇડલ તરીકે ઉપયોગિતા દ્વારા તમામ આવર્તન પર શૂન્ય ઓહ્મના અવરોધ સાથે પૂરો પાડવામાં આવે છે. વિચલનો કોઈ વાસ્તવિક જીવનનો વીજ સ્રોત આદર્શ નથી અને સામાન્ય રીતે ઓછામાં ઓછી નીચેની રીતોમાં વિચલન કરી શકે છેઃ ટોચ અથવા રુટ મીન સ્ક્વેર (આર. એમ. એસ.) વોલ્ટેજમાં વોલ્ટેજ ભિન્નતા બંને વિવિધ પ્રકારના ઉપકરણો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે 0 થી 1 મિનિટના ચક્ર માટે આર. એમ. એસ. વોલ્ટેજ નોમિનલ વોલ્ટેજને 10 થી 80 ટકા કરતાં વધી જાય છે, ત્યારે આ ઘટનાને "સ્વેલ" કહેવામાં આવે છે. "ડીપ" (બ્રિટિશ અંગ્રેજીમાં) અથવા "સેગ" (અમેરિકન અંગ્રેજીમાં બે શબ્દો સમકક્ષ છે) એ વિપરીત પરિસ્થિતિ છેઃ 0.5 થી 1 મિનિટના ચક્ર માટે આર. એમ. એસ. વોલ્ટેજ નોમિનલ વોલ્ટેજથી 10 થી 90 ટકા નીચે હોય છે. નોમિનલના 90 અને 110% વચ્ચેના RMS વોલ્ટેજમાં રેન્ડમ અથવા પુનરાવર્તિત ફેરફારો લાઇટિંગ સાધનોમાં "ફ્લિકર" તરીકે ઓળખાતી ઘટના પેદા કરી શકે છે. ફ્લિકર એ પ્રકાશના સ્તરના ઝડપી દૃશ્યમાન ફેરફારો છે. વોલ્ટેજમાં વધઘટની લાક્ષણિકતાઓની વ્યાખ્યા જે વાંધાજનક પ્રકાશ ઝગમગાટ પેદા કરે છે તે ચાલુ સંશોધનનો વિષય રહ્યો છે. વોલ્ટેજમાં અચાનક, ખૂબ જ સંક્ષિપ્ત વધારો, જેને "સ્પાઇક્સ", "આવેગ" અથવા "સર્જેસ" કહેવાય છે, જે સામાન્ય રીતે મોટા પ્રેરક ભારને ચાલુ કરવાને કારણે અથવા વીજળી દ્વારા વધુ ગંભીર રીતે થાય છે. "અંડરવોલ્ટેજ" ત્યારે થાય છે જ્યારે નોમિનલ વોલ્ટેજ 1 મિનિટથી વધુ સમય માટે 90 ટકાથી નીચે જાય છે. "બ્રાઉનઆઉટ" શબ્દ સંપૂર્ણ પાવર (તેજસ્વી લાઇટ) અને બ્લેકઆઉટ (કોઈ પાવર-કોઈ લાઇટ) વચ્ચે વોલ્ટેજ ડ્રોપ માટે યોગ્ય વર્ણન છે. જ્યારે (સામાન્ય રીતે) ઘરેલું પ્રકાશમાં સંપૂર્ણ તેજ પ્રાપ્ત કરવા માટે અપૂરતી શક્તિ ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે તે સિસ્ટમ ફોલ્ટ અથવા ઓવરલોડિંગ વગેરે દરમિયાન નિયમિત અગ્નિથી પ્રકાશિત લાઇટના નોંધપાત્ર ઝાંખા પડવાથી આવે છે. આ શબ્દ સામાન્ય ઉપયોગમાં છે તેની કોઈ ઔપચારિક વ્યાખ્યા નથી પરંતુ તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે માંગ ઘટાડવા અથવા સિસ્ટમ ઓપરેટિંગ માર્જિન વધારવા માટે ઉપયોગિતા અથવા સિસ્ટમ ઓપરેટર દ્વારા સિસ્ટમ વોલ્ટેજમાં ઘટાડાને વર્ણવવા માટે થાય છે. "ઓવરવોલ્ટેજ" ત્યારે થાય છે જ્યારે નોમિનલ વોલ્ટેજ 1 મિનિટથી વધુ સમય માટે 110% થી ઉપર વધે છે. આવર્તનમાં આવૃત્તિ ફેરફારો. નોનઝીરો લો-ફ્રિક્વન્સી ઇમ્પિડન્સ (જ્યારે લોડ વધુ પાવર ખેંચે છે, ત્યારે વોલ્ટેજ ઘટે છે). નોનઝીરો હાઇ-ફ્રિક્વન્સી ઇમ્પિડન્સ (જ્યારે લોડ મોટા પ્રમાણમાં કરંટની માંગ કરે છે, ત્યારે અચાનક તેની માંગ કરવાનું બંધ કરે છે, વીજ પુરવઠાની લાઇનમાં ઇન્ડક્ટન્સને કારણે વોલ્ટેજમાં ઘટાડો અથવા સ્પાઇક થશે). તરંગ આકારમાં ભિન્નતા-સામાન્ય રીતે ઓછી આવર્તન (સામાન્ય રીતે 3 કિલોહર્ટ્ઝ કરતા ઓછી) પર હાર્મોનિક્સ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે અને ઉચ્ચ આવર્તન પર સામાન્ય સ્થિતિ વિકૃતિ અથવા ઇન્ટરહાર્મોનિક્સ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. વેવફોર્મ વોલ્ટેજ અને કરંટનું ઓસિલેશન આદર્શ રીતે સાઇન અથવા કોસાઇન ફંક્શનના સ્વરૂપને અનુસરે છે, જો કે તે જનરેટર અથવા લોડમાં અપૂર્ણતાને કારણે બદલાઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, જનરેટર વોલ્ટેજ વિકૃતિઓનું કારણ બને છે અને લોડ કરંટ વિકૃતિઓનું કારણ બને છે. આ વિકૃતિઓ નોમિનલ ફ્રીક્વન્સી કરતાં વધુ ઝડપી ઓસિલેશન તરીકે થાય છે, અને તેને હાર્મોનિક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આદર્શ તરંગરૂપની વિકૃતિમાં હાર્મોનિક્સના સંબંધિત યોગદાનને કુલ હાર્મોનિક વિકૃતિ (THD) કહેવામાં આવે છે. તરંગરૂપમાં ઓછી હાર્મોનિક સામગ્રી આદર્શ છે કારણ કે હાર્મોનિક્સ ટ્રાન્સફોર્મર્સમાં કંપન, ઘોંઘાટ, સાધનોની વિકૃતિ અને નુકસાન અને વધુ ગરમીનું કારણ બની શકે છે. આ દરેક વીજળીની ગુણવત્તાની સમસ્યાઓનું એક અલગ કારણ છે. કેટલીક સમસ્યાઓ વહેંચાયેલ માળખાગત સુવિધાનું પરિણામ છે. ઉદાહરણ તરીકે, નેટવર્ક પરની ખામી ઘટાડાનું કારણ બની શકે છે જે કેટલાક ગ્રાહકોને અસર કરશે; ખામીનું સ્તર જેટલું ઊંચું હશે, તેટલી મોટી સંખ્યાને અસર થશે. એક ગ્રાહકની સાઇટ પરની સમસ્યા ક્ષણિક કારણ બની શકે છે જે સમાન સબસિસ્ટમ પરના અન્ય તમામ ગ્રાહકોને અસર કરે છે. હાર્મોનિક્સ જેવી સમસ્યાઓ ગ્રાહકના પોતાના ઇન્સ્ટોલેશનમાં ઊભી થાય છે અને નેટવર્ક પર પ્રચાર કરી શકે છે અને અન્ય ગ્રાહકોને અસર કરી શકે છે. સારી ડિઝાઇન પ્રેક્ટિસ અને સારી રીતે સાબિત થયેલ ઘટાડાના સાધનોના સંયોજન દ્વારા હાર્મોનિક સમસ્યાઓનો સામનો કરી શકાય છે. પાવર કન્ડીશનીંગ પાવર કન્ડીશનીંગ તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે પાવરમાં ફેરફાર કરી રહ્યું છે. જો લાઇન પર ક્ષણિક (કામચલાઉ) સ્થિતિ હોય તો મુખ્ય પાવરને બંધ કરવા માટે અવિરત વીજ પુરવઠો (યુપીએસ) નો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જો કે, સસ્તા યુપીએસ એકમો પોતે નબળી ગુણવત્તાની શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે, જે સાઇન તરંગની ઉપર ઉચ્ચ-આવર્તન અને નીચલા-કંપનવિસ્તારના ચોરસ તરંગને લાગુ કરવા સમાન છે. ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા યુપીએસ એકમો ડબલ કન્વર્ઝન ટોપોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે જે આવતા એસી પાવરને ડીસીમાં તોડે છે, બેટરી ચાર્જ કરે છે, પછી એસી સાઇન વેવનું પુનઃઉત્પાદન કરે છે. આ પુનઃનિર્મિત સાઇન વેવ મૂળ એસી પાવર ફીડ કરતાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાની છે. ડાયનેમિક વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર (ડીવીઆર) અને સ્ટેટિક સિંક્રોનસ સિરીઝ કોમ્પેન્સેટર (એસએસએસસી) નો ઉપયોગ સિરીઝ વોલ્ટેજ-સેગ કોમ્પેન્સેશન માટે થાય છે. સર્જ પ્રોટેક્ટર અથવા સરળ કેપેસિટર અથવા વેરિસ્ટર મોટાભાગની ઓવરવોલ્ટેજની પરિસ્થિતિઓ સામે રક્ષણ આપી શકે છે, જ્યારે લાઈટનિંગ એરેસ્ટર ગંભીર સ્પાઇક્સ સામે રક્ષણ આપે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક ગાળકો હાર્મોનિક્સને દૂર કરી શકે છે. સ્માર્ટ ગ્રીડ અને વીજળીની ગુણવત્તા આધુનિક પ્રણાલીઓ વીજળીની ગુણવત્તાનું નિરીક્ષણ કરવા માટે તેમના સમગ્ર નેટવર્કમાં વિતરિત ફેઝર માપન એકમો (પીએમયુ) તરીકે ઓળખાતા સેન્સરનો ઉપયોગ કરે છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં તેમને આપમેળે પ્રતિસાદ આપે છે. ઝડપી સંવેદના અને નેટવર્કમાં વિસંગતતાઓના સ્વચાલિત સ્વ-ઉપચારની આવી સ્માર્ટ ગ્રીડની સુવિધાઓનો ઉપયોગ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની શક્તિ અને ઓછો ડાઉનટાઇમ લાવવાનું વચન આપે છે, જ્યારે સાથે સાથે તૂટક તૂટક વીજ સ્ત્રોતો અને વિતરિત ઉત્પાદનમાંથી ઉર્જાને ટેકો આપે છે, જે જો અનિયંત્રિત થાય તો વીજળીની ગુણવત્તામાં ઘટાડો થશે. કમ્પ્રેશન અલ્ગોરિધમ એ પાવર ક્વોલિટી કમ્પ્રેશન અલ્ગોરિધમ છે જેનો ઉપયોગ પાવર ક્વોલિટીના વિશ્લેષણમાં થાય છે. ઉચ્ચ ગુણવત્તાની વિદ્યુત ઊર્જા સેવા પ્રદાન કરવા માટે, વિદ્યુત ઊર્જા નેટવર્ક સાથે વિવિધ સ્થળોએ વિદ્યુત સંકેતોની ગુણવત્તાનું નિરીક્ષણ કરવું જરૂરી છે, જેને વિદ્યુત ગુણવત્તા (પી. ક્યુ.) પણ કહેવાય છે. વિદ્યુત ઉપયોગિતાઓ વિવિધ નેટવર્ક સ્થાનો પર તરંગો અને પ્રવાહોનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરે છે, તે સમજવા માટે કે પાવર આઉટેજ અને બ્લેકઆઉટ જેવી કોઈપણ અણધાર્યા ઘટનાઓ તરફ શું દોરી જાય છે. આ ખાસ કરીને એવા સ્થળો પર મહત્વપૂર્ણ છે જ્યાં પર્યાવરણ અને જાહેર સલામતી જોખમમાં છે (હોસ્પિટલો, ગટર પ્રક્રિયા પ્લાન્ટ, ખાણો વગેરે જેવી સંસ્થાઓ). પડકારો ઇજનેરો ઘણા પ્રકારના મીટરનો ઉપયોગ કરે છે, જે વિદ્યુત શક્તિ તરંગરૂપોને વાંચે છે અને પ્રદર્શિત કરે છે અને તરંગરૂપોના પરિમાણોની ગણતરી કરે છે. તેઓ માપે છે, ઉદાહરણ તરીકેઃ મલ્ટી-ફેઝ સિગ્નલ પાવર ફેક્ટર ફ્રિક્વન્સી કુલ હાર્મોનિક વિકૃતિ (THD) સક્રિય શક્તિ (kW) પ્રતિક્રિયાશીલ શક્તિ (kVAr) સ્પષ્ટ શક્તિ (kVA) સક્રિય ઊર્જા (kWh) પ્રતિક્રિયાશીલ ઊર્જા (kVArh) સ્પષ્ટ ઊર્જા (kVAh) અને ઘણા વધુ તરંગ સ્વરૂપો વચ્ચે વર્તમાન અને વોલ્ટેજ RMS તબક્કા સંબંધ. તે સમજાવે છે કે આ પરિમાણો પ્રદર્શિત કરવા માટે પૂરતું નથી, પરંતુ દરેક સમયે વોલ્ટેજ વેવફોર્મ ડેટા મેળવવા માટે પણ પૂરતું છે. આ મોટી માત્રામાં સામેલ ડેટાને કારણે અવ્યવહારુ છે, જે "બોટલ ઇફેક્ટ" તરીકે ઓળખાય છે. દાખલા તરીકે, ચક્ર દીઠ 32 નમૂનાઓના નમૂના દર સાથે, પ્રતિ સેકન્ડ 1,920 નમૂનાઓ એકત્રિત કરવામાં આવે છે. વોલ્ટેજ અને વર્તમાન તરંગો બંનેને માપતા ત્રણ તબક્કાના મીટર માટે, ડેટા 6-8 ગણો વધારે છે. તાજેતરના વર્ષોમાં વિકસાવવામાં આવેલા વધુ વ્યવહારુ ઉકેલો માહિતીને ત્યારે જ સંગ્રહિત કરે છે જ્યારે કોઈ ઘટના બને (ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે પાવર સિસ્ટમ હાર્મોનિક્સનું ઉચ્ચ સ્તર શોધાય છે) અથવા વૈકલ્પિક રીતે વિદ્યુત સંકેતોના આરએમએસ મૂલ્યને સંગ્રહિત કરવા માટે. જોકે, આ માહિતી હંમેશા સમસ્યાઓની ચોક્કસ પ્રકૃતિ નક્કી કરવા માટે પૂરતી હોતી નથી. કાચા ડેટા સંકોચન Nisenblat et al. પાવર ક્વોલિટી કમ્પ્રેશન અલ્ગોરિધમ (લોસી કમ્પ્રેશન પદ્ધતિઓની જેમ) નો વિચાર રજૂ કરે છે જે મીટરને એક અથવા વધુ પાવર સિગ્નલોના તરંગ સ્વરૂપને સતત સંગ્રહિત કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે, પછી ભલેને રસની ઘટના ઓળખવામાં આવી હોય કે નહીં. PQZip તરીકે ઓળખાતા આ અલ્ગોરિધમ પ્રોસેસરને એવી મેમરી સાથે સશક્ત બનાવે છે જે તરંગ સ્વરૂપને સંગ્રહિત કરવા માટે પૂરતી હોય, સામાન્ય પાવર પરિસ્થિતિઓમાં, લાંબા સમય સુધી, ઓછામાં ઓછા એક મહિના, બે મહિના અથવા તો એક વર્ષ સુધી. સંકોચન વાસ્તવિક સમયમાં કરવામાં આવે છે, કારણ કે સંકેતો પ્રાપ્ત થાય છે; તે તમામ સંકુચિત માહિતી પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાં સંકોચન નિર્ણયની ગણતરી કરે છે. દાખલા તરીકે, જો એક પરિમાણ સ્થિર રહે અને અન્ય વિવિધમાં વધઘટ થાય, તો સંકોચન નિર્ણય માત્ર તે જ જાળવી રાખે છે જે સતત માહિતીથી સંબંધિત છે, અને તમામ વધઘટ માહિતીને જાળવી રાખે છે. તે પછી તરંગરૂપના વિવિધ સમયગાળા દરમિયાન અસંખ્ય ઘટકોના શક્તિ સંકેતના તરંગરૂપને વિઘટિત કરે છે. તે અલગ અલગ સમયગાળા દરમિયાન આમાંના ઓછામાં ઓછા કેટલાક ઘટકોના મૂલ્યોને સંકુચિત કરીને પ્રક્રિયાને સમાપ્ત કરે છે. આ વાસ્તવિક સમય સંકોચન અલ્ગોરિધમ, નમૂનાથી સ્વતંત્ર રીતે કરવામાં આવે છે, ડેટા અંતરાયોને અટકાવે છે અને લાક્ષણિક 1000:1 સંકોચન ગુણોત્તર ધરાવે છે. એકંદર ડેટા સંકોચન પાવર એનાલાઇઝરનું એક લાક્ષણિક કાર્ય એ આપેલ અંતરાલમાં એકત્રિત ડેટા આર્કાઇવનું નિર્માણ છે. સામાન્ય રીતે 10 મિનિટ અથવા 1 મિનિટના અંતરાલનો ઉપયોગ IEC/IEEE PQ ધોરણો દ્વારા નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે છે. આવા સાધનની કામગીરી દરમિયાન નોંધપાત્ર આર્કાઇવ કદ બનાવવામાં આવે છે. જેમ કે ક્રોસ એટ અલ. લેમ્પેલ-ઝિવ-માર્કોવ સાંકળ અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરીને આવા આર્કાઇવ્સ પર સંકોચન ગુણોત્તર દર્શાવ્યો છે, bzip અથવા અન્ય સમાન લોસલેસ સંકોચન અલ્ગોરિધમ્સ નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે. વાસ્તવિક પાવર ગુણવત્તા આર્કાઇવમાં સંગ્રહિત સમય શ્રેણી પર આગાહી અને મોડેલિંગનો ઉપયોગ કરીને પ્રક્રિયા પછીના સંકોચનની કાર્યક્ષમતામાં સામાન્ય રીતે વધુ સુધારો થાય છે. સરળ તકનીકોનું આ સંયોજન ડેટા સંગ્રહ અને ડેટા સંપાદન પ્રક્રિયાઓ બંનેમાં બચત સૂચવે છે. ધોરણો પૂરી પાડવામાં આવતી વીજળીની ગુણવત્તા આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અને તેમના સ્થાનિક ડેરિવેટિવ્ઝમાં નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે, જે વિવિધ દેશો દ્વારા અપનાવવામાં આવે છેઃ EN50160 એ વીજળીની ગુણવત્તા માટેનું યુરોપિયન ધોરણ છે, જે AC પાવરમાં વોલ્ટેજને વ્યાખ્યાયિત કરતા વિવિધ પરિમાણો માટે વિકૃતિની સ્વીકાર્ય મર્યાદા નક્કી કરે છે. IEEE-519 એ પાવર સિસ્ટમ્સ માટે ઉત્તર અમેરિકાની માર્ગદર્શિકા છે. તેને "ભલામણ કરેલ પ્રથા" તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે અને, EN50160 થી વિપરીત, આ માર્ગદર્શિકા વર્તમાન વિકૃતિ તેમજ વોલ્ટેજનો સંદર્ભ આપે છે. IEC 61000-4-30 એ વીજળીની ગુણવત્તાની દેખરેખ માટે પ્રમાણભૂત વ્યાખ્યાયિત પદ્ધતિઓ છે. આવૃત્તિ 3 (2015) માં વર્તમાન માપનનો સમાવેશ થાય છે, જે અગાઉની આવૃત્તિઓથી વિપરીત છે જે માત્ર વોલ્ટેજ માપન સાથે સંબંધિત છે. ડાયનેમિક વોલ્ટેજ રિસ્ટોરેશન સંદર્ભો સાહિત્ય પાવર ગુણવત્તા પાવર એન્જિનિયરિંગ ડીઃ વર્સોર્ગંગ્સક્વાલિટાટ પણ જુઓ.