Hydraulic calculation
જળ પરિવહન અને વિતરણ નેટવર્કને એક અથવા અનેક વપરાશ બિંદુઓ પર પ્રવાહ દર અને દબાણની લાક્ષણિકતાઓ અને પાણી પુરવઠાના પ્રવાહ દર અને ડિઝાઇન જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે જરૂરી દબાણ નક્કી કરવા માટે હાઇડ્રોલિક ગણતરીઓની જરૂર પડે છે. આગ સલામતીના સંદર્ભમાં, હાઇડ્રોલિક ગણતરીઓનો ઉપયોગ પાઇપિંગ નેટવર્ક દ્વારા અને આગને નિયંત્રિત કરવા, દબાવવા અથવા ઓલવવા માટે ડિસ્ચાર્જ ઉપકરણો (દા. ત., નોઝલ, સ્પ્રિંકલર) દ્વારા અગ્નિશામક માધ્યમનો પ્રવાહ નક્કી કરવા માટે થાય છે. અગ્નિ સલામતીની ગણતરીઓ હાઇડ્રોલિક ગણતરીઓ ચકાસે છે કે આગને દબાવવા અથવા ઓલવવાના હેતુથી પાઇપિંગ નેટવર્ક દ્વારા પાણીનો પ્રવાહ (અથવા અગ્નિશામક ફીણ સાંદ્ર જેવા ઉમેરણો સાથે મિશ્રિત પાણી) ડિઝાઇનના હેતુઓને પહોંચી વળવા માટે પૂરતો હશે. હાઇડ્રોલિક ગણતરી પ્રક્રિયાને લાગુ સંદર્ભ મોડેલ કોડમાં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેમ કે યુ. એસ. સ્થિત નેશનલ ફાયર પ્રોટેક્શન એસોસિએશન (એન. એફ. પી. એ.) દ્વારા પ્રકાશિત, અથવા ઇ. એન. 12845 માનક, ફિક્સ્ડ ફાયરફાઇટિંગ સિસ્ટમ-ઓટોમેટિક સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ્સ-ડિઝાઇન, ઇન્સ્ટોલેશન અને જાળવણી. હાઇડ્રોલિક ગણતરીઓ સૂચવે છે કે પાણી આધારિત અગ્નિ સુરક્ષા પ્રણાલીના બે પ્રાથમિક ઘટકોનું સંયોજન આગને નિયંત્રિત કરવા, દબાવવા અથવા ઓલવવા માટેના ડિઝાઇન ઉદ્દેશોને પૂર્ણ કરશેઃ પ્રવાહ દર અને દબાણમાં ઉપલબ્ધ પાણીનો પુરવઠો પૂરતો છે. પાઇપના કદ અને પાઇપ નેટવર્ક વ્યવસ્થા કે જે પાણીને આઉટલેટ્સ (દા. ત., સ્પ્રિંકલર્સ) સુધી પહોંચાડે છે તે કદના હોય છે અને પર્યાપ્ત રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે. પાણી પહોંચાડવાની જરૂરિયાતો પાણી છોડવાના જથ્થા માટેની જરૂરિયાતો એન. એફ. પી. એ. 13, એન. એફ. પી. એ. 15, ઇ. એન. 12845, બી. એસ. 9251, એન. એફ. પી. એ. 750 સી. પી. 52, એ. એસ. આઇ. બી. અને <આઇ. ડી. 1> જેવા લાગુ પડતા મોડલ કોડ દ્વારા નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે છે. મિલકત વીમા ડિઝાઇન ધોરણો પણ લાગુ થઈ શકે છે. ઈમારતની અંદર આગની સંભવિત તીવ્રતા અને વ્યાપ ઈમારતનો ઉપયોગ, ઈમારતની ઊંચાઈ, ઈમારતની અંદર રહેલી વસ્તુઓ અને તેમની વ્યવસ્થા સહિતના પરિબળો દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. આ ચલની સરખામણી કોષ્ટકો અને મોડેલ કોડમાં દર્શાવેલ મૂલ્યો સાથે કરવામાં આવે છે. આ કોષ્ટકોમાં મૂલ્યો આગ પરીક્ષણો અને નુકસાનના ઇતિહાસ પર આધારિત છે. ઉપલબ્ધ પાણી પુરવઠો ઉપલબ્ધ પાણી ઘણીવાર પાણીના પ્રવાહ પરીક્ષણ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, જેમાં એક અથવા વધુ ફાયર હાઇડ્રન્ટ્સ ખોલવામાં આવે છે અને પાણીનું દબાણ અને પ્રવાહ દર માપવામાં આવે છે. કેટલાક મ્યુનિસિપલ જળ અધિકારક્ષેત્રો હાઇડ્રોલિક મોડેલોના આધારે ઉપલબ્ધ પાણી પુરવઠાનો અંદાજ આપી શકે છે. એવા સ્થળોએ જ્યાં મ્યુનિસિપલ જોડાણ શક્ય નથી અથવા વ્યવહારુ નથી, ત્યાં જરૂરી પાણી પાણીના ખુલ્લા ભાગ (દા. ત., તળાવ, તળાવ, નદી) અથવા જળ સંગ્રહ ટાંકીમાંથી ખેંચી શકાય છે. હાઇડ્રોલિક ગણતરીઓ નક્કી કરે છે કે ઉપલબ્ધ પાણી પુરવઠાનું દબાણ સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ ડિઝાઇન ફ્લોરેટ પ્રદાન કરવા માટે પૂરતું છે કે નહીં. જો નહીં, તો ફાયર પંપ દ્વારા વધારાનું પાણીનું દબાણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. સિસ્ટમ પાઇપિંગ નેટવર્ક દમન સિસ્ટમ પાઇપિંગ નેટવર્ક સામાન્ય રીતે 3 રૂપરેખાંકનોમાંથી એકમાં ગોઠવવામાં આવે છેઃ ટ્રી, લૂપ અથવા ગ્રીડ. આ પ્રકારની તમામ પ્રણાલીઓ મોટી આડી પાઇપનો ઉપયોગ કરે છે-"મુખ્ય"-જે મુખ્ય પાઇપ સાથે જોડાયેલી નાની પાઇપ-"શાખા રેખાઓ"-ને મોટા પ્રવાહ આપે છે. સ્પ્રિંકલર્સ માત્ર શાખા પાઇપ પર સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. મુખ્ય પાઇપને એક ઊભી પાઇપ-"રાઇઝર"-ના જોડાણ દ્વારા પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે, જે બદલામાં પાણી પુરવઠા પાઇપિંગના જોડાણ દ્વારા પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. વૃક્ષ પ્રણાલીઓમાં કેટલીક નાની શાખા રેખાઓ સાથે એક જ મુખ્ય પાઇપનો સમાવેશ થાય છે. કારણ કે તમામ પાઈપો અંતિમ છેડે સમાપ્ત થાય છે, પાણીનો પ્રવાહ દર માત્ર એક જ દિશામાં શક્ય છે. લૂપ્ડ સિસ્ટમો મુખ્યનો ઉપયોગ કરે છે જે બિલ્ડિંગમાં નોંધપાત્ર અંતર સુધી ચાલે છે અને તેને રાઇઝરની નજીક પોતાની સાથે જોડવા માટે પાછા મોકલવામાં આવે છે. શાખા રેખાઓ આ 'લૂપ' સાથે જોડાયેલી છે. આ લૂપ્ડ મુખ્ય રૂપરેખાંકન સાથે પાણી પુરવઠાનું ઓછું દબાણ જરૂરી છે કારણ કે મુખ્યમાંથી હાઇડ્રોલિક દબાણમાં ઘટાડો ઓછો હોય છે કારણ કે પાણી કોઈપણ છંટકાવ કરનાર તરફ બે દિશામાં વહી શકે છે. શાખા રેખાઓ અંતિમ છેડે સમાપ્ત થઈ શકે છે અથવા દરેક છેડે લૂપ કરેલા મુખ્ય પર વિવિધ (સામાન્ય રીતે વિરુદ્ધ) બિંદુઓ સાથે જોડાઈ શકે છે. પછીના કિસ્સામાં, પાણી પુરવઠાનું ઓછું દબાણ જરૂરી છે કારણ કે શાખા પાઇપમાં હાઇડ્રોલિક દબાણમાં ઘટાડો ઓછો હોય છે કારણ કે પાણી શાખા રેખાના બંને છેડાથી કોઈપણ છંટકાવ કરનાર તરફ વહે છે. ગ્રીડ પ્રણાલીઓ કેટલીક શાખા રેખાઓના વિરુદ્ધ છેડા પર બે મોટા મુખ્ય ભાગનો ઉપયોગ કરે છે જે દરેક છેડા પર મુખ્ય ભાગ સાથે જોડાયેલા હોય છે. જાળીદાર પ્રણાલીઓ પાણીને પ્રણાલીના કોઈપણ બિંદુ સુધી જવા માટે બહુવિધ માર્ગો પૂરા પાડે છે, જેનાથી પ્રણાલીમાં દબાણનું નુકસાન ઘટે છે. મોટાભાગના ડિઝાઇન ધોરણોને પાઇપિંગ નેટવર્ક દ્વારા ઘર્ષણ દબાણના નુકસાનને નક્કી કરવા માટે હેઝન-વિલિયમ્સ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડે છે કારણ કે તેમાંથી પાણી પસાર થાય છે. વૃક્ષ અને લૂપ પ્રણાલીઓ એટલી સરળ છે કે હાઇડ્રોલિક ગણતરીઓ હાથ દ્વારા કરી શકાય છે. કારણ કે જાળીદાર પ્રણાલીઓ માટે હાઇડ્રોલિક ગણતરીઓ માટે તમામ સંભવિત જળ માર્ગોમાંથી પાણીના પ્રવાહને સંતુલિત કરવા માટે પુનરાવર્તિત પ્રક્રિયાની જરૂર પડે છે, આ ગણતરીઓ મોટે ભાગે કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર દ્વારા કરવામાં આવે છે. વ્યવહારમાં, તમામ પ્રકારના પાઇપિંગ નેટવર્ક પરની મોટાભાગની ગણતરીઓ કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર દ્વારા કરવામાં આવે છે. નેટવર્ક ઘટકોના કદને મેન્યુઅલ પ્રક્રિયા કરતાં કમ્પ્યુટર પર વધુ સરળતાથી સુધારી શકાય છે અને ફરીથી ગણતરી કરી શકાય છે. 2013 એન. એફ. પી. એ. 13 હેન્ડબુકમાં પૂરકનો સમાવેશ થાય છે જે હાઇડ્રોલિક ગણતરીઓ કરતી વખતે લાગુ કરવામાં આવેલી કેટલીક એપ્લિકેશન થિયરી અને પ્રક્રિયાઓનું વર્ણન કરે છે. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ રાષ્ટ્રીય અગ્નિ સુરક્ષા સંગઠન હાઇડ્રોલિક્સ અગ્નિ સુરક્ષા