Water flow test
જળ પ્રવાહ પરીક્ષણ, જેને હાઇડ્રન્ટ પ્રવાહ પરીક્ષણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે સામાન્ય રીતે પાણી આધારિત અગ્નિ સુરક્ષા પ્રણાલી (ફાયર સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ) સ્થાપિત કરવાના હેતુઓ માટે બાંધકામ સ્થળ પર ઉપલબ્ધ પાણી પુરવઠાને માપવાનો એક માર્ગ છે. સૌથી સામાન્ય પરીક્ષણમાં મ્યુનિસિપલ ફાયર હાઇડ્રન્ટમાંથી વહેતા પાણીના પ્રવાહને માપવાનો સમાવેશ થાય છે (લિટર અથવા ગેલન પ્રતિ મિનિટમાં માપવામાં આવે છે) જ્યારે નોંધવામાં આવે છે કે પાણીનું દબાણ કેટલું ઘટ્યું છે (પાણીનો પ્રવાહ ન હોવાથી પરીક્ષણ પ્રવાહ સુધી). જ્યારે પરિણામો કાળજીપૂર્વક એકત્રિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે એક જ સ્રોતમાંથી પાણીના પ્રવાહની વિવિધ માત્રાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે ઉપલબ્ધ વિવિધ દબાણ (ઓ) ને માપવા માટે સૂત્રો લાગુ કરી શકાય છે. જળ પ્રવાહ પરીક્ષણ કરવાની પ્રક્રિયા એન. એફ. પી. એ. (નેશનલ ફાયર પ્રોટેક્શન એસોસિએશન) દ્વારા પ્રકાશિત મોડેલ ફાયર કોડમાં સમજાવવામાં આવી છે. જો પાણીના પુરવઠાના સ્ત્રોતને સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ ડિઝાઇન હાઇડ્રોલિક ગણતરી દ્વારા જરૂરી છે તેની સરખામણીમાં નબળો ગણવામાં આવે, તો ફાયર પંપ દ્વારા પાણીનું દબાણ વધારી શકાય છે. સામાન્ય પરીક્ષણ પ્રક્રિયા બે હાઇડ્રેન્ટ્સમાંથી પાણીના ત્રણ દબાણ માપનો સમૂહ નોંધવામાં આવે છે. એક હાઈડ્રન્ટ અવશેષ હાઈડ્રન્ટ અથવા પરીક્ષણ હાઈડ્રન્ટ તરીકે ઓળખાય છે અને તે પાણીના મુખ્ય ભાગ પર અથવા તેની નજીક સ્થિત છે જ્યાં નવું પાણીનું જોડાણ ઇચ્છનીય છે. આ પરીક્ષણ હાઇડ્રન્ટમાંથી, સ્થિર દબાણ અને શેષ દબાણ માપવામાં આવશે. અન્ય હાઇડ્રન્ટ, જેને ફ્લો હાઇડ્રન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે સામાન્ય રીતે ટેસ્ટ હાઇડ્રન્ટથી દૂર સૌથી નજીકનું હાઇડ્રન્ટ હોય છે. ફ્લો હાઇડ્રન્ટને પિટોટ ટ્યુબ ધરાવતા વિસારક ઉપકરણથી ફીટ કરવામાં આવે છે જે હાઇડ્રન્ટ વહેતી વખતે પ્રવાહની મધ્યમાં સ્થિરતાના દબાણને માપે છે. પ્રથમ, ટેસ્ટ હાઇડ્રન્ટ સાથે સ્ટેટિક પ્રેશર ગેજ જોડવામાં આવે છે અને ટેસ્ટ હાઇડ્રન્ટ પર સ્ટેટિક વોટર પ્રેશર માપવામાં આવે છે. બીજું, પાણીને સંપૂર્ણપણે ખુલ્લી સ્થિતિમાં વહેવા દેવા માટે ફ્લો હાઇડ્રન્ટ ખોલવામાં આવે છે. સાથે સાથે પિટોટ ટ્યુબનું દબાણ ફ્લો હાઇડ્રન્ટમાંથી નોંધવામાં આવે છે જ્યારે શેષ દબાણ ટેસ્ટ હાઇડ્રન્ટમાંથી માપવામાં આવે છે. આ ત્રણ દબાણ, સ્થિર દબાણ, સ્થિરતા દબાણ અને શેષ દબાણ, અમેરિકન વોટર વર્ક્સ એસોસિએશન (એડબ્લ્યુડબલ્યુએ) અથવા એન. એફ. પી. એ. પાસેથી લેવામાં આવેલા 20 પી. એસ. આઈ. ના ચોક્કસ ડિઝાઇન દબાણ સાથે અગ્નિ સુરક્ષા માટે ઉપલબ્ધ પ્રવાહની ગણતરી કરવા માટે હેઝન-વિલિયમ્સ સૂત્રમાં ઇનપુટ છે. શેષ પ્રવાહ સૂત્ર જ્યાંઃ Qf = પરીક્ષણ દરમિયાન કુલ શેષ પ્રવાહ (ગેલન પ્રતિ મિનિટ) c = સ્રાવ ગુણાંક (એકમ વિનાનો). જો વિસારકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ સામાન્ય રીતે 1 થાય છે. જો સ્થિરતાના દબાણને માપવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો ગુણાંક મૂલ્ય પ્રવાહ હાઇડ્રન્ટ છિદ્રના આકાર પર આધાર રાખે છે. એક સરળ અને ગોળાકાર આઉટલેટમાં c = 0.9 હોય છે, એક ચોરસ અને તીક્ષ્ણ આઉટલેટમાં c = 0.8 હોય છે, અને એક ચોરસ આઉટલેટ જે બેરલમાં પ્રક્ષેપિત થાય છે તેમાં c = 0.7 હોય છે. ડી = આઉટલેટનો વ્યાસ (ઇંચ) પી = સ્થિરતા દબાણ અથવા પિટોટ દબાણ (વેગ વડા દીઠ પાઉન્ડ) (ચોરસ ઇંચ દીઠ પાઉન્ડ) પ્રવાહ પરીક્ષણ માટે હેઝન-વિલિયમ્સ સૂત્ર જ્યાંઃ ક્યુઆર = નિર્દિષ્ટ અથવા ડિઝાઇન અવશેષ દબાણ (મિનિટ દીઠ ગેલન) પર અનુમાનિત પ્રવાહ ક્યૂએફ = પરીક્ષણ દરમિયાન કુલ અવશેષ પ્રવાહ (મિનિટ દીઠ ગેલન) પી. એસ = પરીક્ષણ દરમિયાન માપવામાં આવેલ સ્થિરતા દબાણ (ચોરસ ઇંચ દીઠ પાઉન્ડ) પી. ડી = ડિઝાઇન અથવા નિર્દિષ્ટ અવશેષ દબાણ (સામાન્ય રીતે ચોરસ ઇંચ દીઠ 20 પાઉન્ડ) પી. આર. = પરીક્ષણ દરમિયાન માપવામાં આવેલ અવશેષ દબાણ (ચોરસ ઇંચ દીઠ પાઉન્ડ) સંદર્ભો આગ દમન